شیر برقی گاز طنین توسعه پارس مدل 15  در هنگام وقوع زمین لرزه خطر بزرگ متوجه تاسیسات گاز خواهد بود این امر در مقیاس کوچک باعث خفگی حبس شدگان در ساختمان ها و در بسیاری موارد آتش سوزی ناشی از انفجار گاز خواهد شدشیر حساس به زلزله طنین با سنسور حساس به لرزه خود که به امواج زلزله حساس می باشد در صورت بروز زمین لرزه فعال شده و جریان گاز را به صورت اتوماتیک قطع می کند این دستگاه حساس به زلزله دارای سیستم مکانیکی بوده و به هیچ چیز حتی باتری و برق شهری نیازمند نمی باشد چون در صورت بروز زلزله یکی از اولین اتفاقاتی که می افتد قطع جریان برق می باشد و همچنین باتری هم به مرور زمان سولفاته شده و از کار می افتد از جمله مزایای این شیرها نسبت به مشابه خارجی به این صورت است که اولا سنسور حساس به لرزه این محصول کاملا جدا از جریان گاز بوده و در نتیجه گاز موجود در سیستم لوله کشور ما که دارای آلودگی بسیار است به هیچ عنوان روی عملکرد آن تاثیر ندارد و اینکه شیرهای مذکور دارای بدنه فولادی می باشند و در نتیجه بر خلاف برخی از محصولات خارجی که دارای بدنه آلومینیومی می باشند مقاوت بسیار زیادی در مقابل شکستگی دارند چگونه مشخصات فنی شیر حساس به زلزله خود را تعیین کنیم؟ ابتدا باید کاملا مشخص كنيد که سايز لوله ورودي ساختمان شما چه سايزي دارد برای این کار پس از اندازه گیری قطر خارجی لوله با متر از جدول موجود در عکس آلبوم کمک بگیرید  در مرحله بعد جاي نصب شير را تعيين كنيد در صورتي كه جهت لوله گاز در نقطه اي كه قرار است شير نصب شود افقي است شما لازم است شير افقي سفارش دهيد اگر جهت لوله عمودي است 2 حالت ممکن است وجود داشته باشد يا جهت جريان گاز از پايين به بالاست كه شيرحساس به زلزله شير عمودي از پايين به بالاست و در صورتي كه جهت جريان گاز از بالا به سمت پايين است شير عمودي مورد نیاز از بالا به پايين قابل نصب مي باشد