کولرگازی اسپیلت ایوولی مدل EVDCIS12KMD1 جهت اطلاع از نحوه ارسال و خرید حتما با غرفه دار هماهنگ نماییدشماره تماس با غرفه دارکارشناس فروشایزدی09134849563استعلام قیمت و موجودیایزدی09132848814پشتیبانی09357972228  ظرفیت سرمایش 12000 BTUh  گرمایش 12800 BTUh  عملکرد سرمایشی و گرمایشی  نوع کمپرسور روتاریGMCC  گارانتی سلامت و اصالت کالا    مشخصات فنیکولرگازی  سرمایش کولرگازی  12000 Btuh   بازدهیایش گرم COPکولرگازی  361 WW   بازدهی سرمایش EERکولرگازی  329 WW   گرمایشکولرگازی  Btuh12800   سایر مشخصاتکولرگازی  منطقه کاربردی استاندارد خنک کننده m2 1623  کمپرسور نام تجاری  GMCC  کمپرسور ظرفیت  Btuh10014  کمپرسور ورودی  W 7480  کمپرسور مدل  ASN98D22UFZ  کمپرسور جریان نامی RLA  A 535  کمپرسور شارژ روغنروغن مبرد  میلی لیتر ESTER OIL VG74370  کمپرسور نوع  روتاری  سیم کشی اتصال 415 اختیاری  بارگیری کانتینر 20 فوت واحد 105  کانتینر بارگیری 40 فوت ارتفاع واحد 248  بارگیری کانتینر 40 فوت واحد 220  خنک کننده ظرفیت  W 3680  خنک کننده ورودی  W 1070  خنک کننده جریان دارای امتیاز  A 48  فشار طراحی MPa 4215  گرمایش ظرفیت  W 3859  گرمایش ورودی  W 1040  گرمایش جریان نامی  A 47  جریان هوای داخل ساختمان HiMiLo m3h 560475380  سیم پیچ داخلی طول سیم پیچ x ارتفاع x عرض  میلی متر 605x294x2674  سیم پیچ داخلی فاصله باله  میلی متر 13  کویل داخلی نوع پره کد  آلومینیوم هیدروفیل  کویل داخلی تعداد مدار  2  کویل داخلی تعداد ردیف  2  کویل داخلی لوله خارج از قطر و نوع  میلی متر 7 لوله شیار داخلی  سیم پیچ داخلی گام لوله ax گام ردیف b  میلی متر 211337  موتور فن داخلی خازن uF 15  موتور فن داخلی ورودی  W 43  موتور فن داخلی مدل  YKFG204511  موتور فن داخلی خروجی W 20  موتور فن داخلی سرعت HiMiLo  rmin 1200950750  سطح صدای داخلی HiMiLo dBA 403326  واحد داخلی ابعاد WDH  میلی متر 802x189x297  واحد داخلی وزن ناخالص  کیلوگرم 112  واحد داخلی وزن خالص  کیلوگرم 88  واحد داخلی بسته بندی WDH  میلی متر 875x285x375  حداکثر  جریان A 95  حداکثر  مصرف ورودی W 2050  دمای عملیات  1730  سیم پیچ در فضای باز طول سیم پیچ x ارتفاع x عرض  میلی متر 755x504x1337  سیم پیچ در فضای باز فاصله باله  میلی متر 14  کویل فضای باز نوع پره کد  آلومینیوم هیدروفیل  کویل فضای باز تعداد مدار  2  کویل فضای باز تعداد ردیف  1  سیم پیچ در فضای باز لوله خارج از قطر و نوع  میلی متر 7 لوله شیار داخلی  سیم پیچ در فضای باز گام لوله ax گام ردیف b  میلی متر 211337  موتور فن در فضای باز خازن  uF 25UF450V  موتور فن در فضای باز ورودی  W 72567  موتور فن در فضای باز مدل  YKT326203L  موتور فن در فضای باز خروجی  W 32  موتور فن در فضای باز سرعت  دور در دقیقه 850770  سطح نویز در فضای باز dBA 52  واحد بیرونی ابعاد WDH میلی متر 770x300x555  واحد فضای باز وزن ناخالص  کیلوگرم 284  واحد فضای باز وزن خالص  کیلوگرم 26  واحد فضای باز بسته بندی WDH میلی متر 900x345x585  نوع دوشاخه 315  BSR  منبع تغذیه VPHHz  220240V1Ph50Hz  لوله کشی مبرد سمت مایع سمت گاز میلی متر اینچ 635127 14 اینچ12 اینچ  لوله مبرد حداکثر  تفاوت در سطح  متر 10  لوله مبرد حداکثر  طول لوله مبرد  متر 25  نوع مبرد g R410A760  دمای اتاق داخل ساختمان سرمایشگرمایش   17  32  0  30   دمای اتاق فضای باز سرمایشگرمایش   0501530  نوع ترموستات کنترل از راه دور   عملکردکولرگازی  سرمایش وایش گرم   ریموت کنترلکولر گازی  دارد