دستگاه کنترل دما جوجه کشی حرفه ای tc12a ترموستات وسیله ایست برای ثابت نگه داشتن دمای یک محفظه یا محیط به صورت کاملا اتوماتیک است ماژول ترموستات ها با توجه به محلی که به کار می روند دارای انواع مختلف مکانیکی و الکترونیکی و   هستند ترموستات در مدار دستگاه های سرمایشی یا گرمایش قرار گرفته و پس از رسیدن دما به نقطه ی مطلوب مدار را قطع کرده و دستگاه را خاموش میکند و مجددا پس از آنکه دما نسبت به نقطه ی مطلوب به اندازه معینی فاصله گرفت مدار را وصل کرده و دستگاه روشن می شود  و به این روش دما در نقطه ی دلخواه تنظیم می شود  ماژول ترموستات دیجیتال XHW1209 یک ماژول ترموستات خوش ساخت با قیمت مناسب است که با دو مد عملکرد متفاوت می توان از آن هم برای کنترل دما در سیستم های سرمایشی و گرمایشی استفاده کرد  بر روی ماژول دماسنج دیجیتال XHW1209 یک سون سگمنت سه رقمی برای نمایش دما و سه کلید برای تغییر تنظیمات ماژول قرار داده شده است یک ترمینال پیچی 4 تایی بر روی بورد قرار دارد که دو تای آن مربوط به تغذیه است که باید به 12 ولت DC متصل شود و دوتای دیگر K0K1 کنتاکت نرمالی اوپن رله 20 آمپر روی بورد است که هنگامی که دما به نقطه ی مورد نظر رسید وصل شده و ال ای دی قرمز روی بورد نیز روشن می شود دارای تغذیه 12 ولت دارای 3 کلید جهت تنظیم محدوده دمای مجاز مجهز به رله در خروجی با تحمل 20 آمپر جریان بیشینه مجهز به نمایشگر سون سگمنت 3 دیجیت جهت نمایش دما محدوده اندازه گیری دما در بازه 50 الی 110 درجه سانتی گراد دارای ترمینال پیچی جهت اتصال آسان کابل های تغذیه و خروجی رله مجهز به سنسور دمای NTC10K با روکش ضد آب و کابل 30 سانتی متری نحوه استفاده ترموستات دیجیتال XHW1209  با فشار لحظه ای کلید SET می توان دمای تحریک را تعیین کرد برای تنظیم دمای تحریک با فشار دادن لحظه ای کلید SET نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند مقدار پیش فرض بر روی 28 درجه تنظیم شده که می توان با کلیدهای  تغییر داد بعد از انجام تغییرات با زدن کلید SET تنظیمات دمای تحریک تثبیت می شود برای تنظیم پارامترهای مورد نیاز چند ثانیه کلید SET را فشار داده و وارد مد تنظیم پارامتر شوید باکلیدهای جهت دار در بین پارامترهای محتلف جابحا شده و با دوباره زدن کلید SET وارد تنظیمات پارامتر مربوطه می شوید مدهای کاری و پارامترهای قابل تنظیم ماژول ترموستات دیجیتال XHW1209  P0 دارای دو حالت سردCool و گرمHeat که رله را در دمای تعیین شدهدمای تحریک قطع یا وصل کند Cool وقتی دما از حد مجاز تعیین شده بیشتر باشدرله وصل می شود و بالعکسهدف کنترل سیستم سرمایشی Heat وقتی دما از حد مجاز تعیین شده کمتر باشد رله وصل می شود و بالعکسهدف کنترل سیستم گرمایشی P1 هیسترزیس برای تعیین تلورانس حساسیت به کار می رود تغییرات وضعیت رله با حساسیت تعیین شده برای سیستم مرتبط است و بعد از تغییر وضعیت رله تغییرات جزئی دما موجب تغییر وضعیت رله نمی شود تا زمانی که حساسیت تعیین شده رفع شود به طور مثال دمای تعیین شده 30 درجه است بعد از گذشتن از این دما ماژول ترموستات دیجیتال XHW1209 رله را قطع می کند در صورتی که حساسیت سیستم روی 2 درجه تنظیم شده باشد تا 28 درجه رله تغییر وضعیت نمی دهد P2 حداکثر مجاز دما را تعیین می کند P3 حداقل مجاز دما را تعیین می کند P4 برای کالیبره کردن مورد استفاده قرار می گیرد به این صورت که با توجه به اختلاف دمای اندازه گیری شده با دمای واقعی یک Offset برای سیستم تعریف می شود که در صورت نداشتن دماسنج دقیق مقدار پیش فرض صفر مطلوب می باشد P5 تعیین زمان تاخیر برای تغییر وضعیت رله بعد از گذشتن از حد مجاز دماقابل تنظیم از 0 تا 10 دقیقه با دقت 1 دقیقه P6 با فعال کردن این گزینه و تنظیم دمای اخطار حداکثری در صورت رسیدن دما به حد تعیین شده عبارت  نمایش داده می شود برای ذخیره تنظیمات 3 ثانیه کلید SET را فشار داده و یا 5 ثانیه صبر کنید در صورتی که سنسور متصل نشده باشد و یا داده ای ارسال نکند پیام LLL بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود