سنسور دما و رطوبت مرغوب  الکترونیک بیست  با کابل 6 متری سنسور دما و رطوبت مرغوب الکترونیک۲۰ قابل استفاده در کنترلر های مختلف از جمله EL2004  EL2008  EL2014  EL2018 و   می باشد  این سنسور همزمان دما و رطوبت را اندازه گیری میکند و دارای چیپ داخلی میباشد  خروجی این سنسور مرغوب  دیجیتالی بوده و درای دقت بالایی است  این سنسور دارای کابل شیلد ضدنویز میباشد  سنسور دما و رطوبت مرغوب  دارای سه ماه ضمانت می باشد و همچنین قابل تعمیر است  توضیحات تکمیلیمشخصات فنی  سنسور مرغوب  دقیق و کالیبره شده  خروجی اطلاعات دیجیتالی و بدون خطا  پایداری طولانی مدت عالی  طول سیم ۶متر  سنسور دقیق دما و رطوبت ساخته شده از قطعات مرغوب سویسی  دقت اندازه گیری دما  03 درجه سانتی گراد  رزولوشن تفکیک پذیری  دما  01 درجه سانتی گراد  دقت اندازه گیری رطوبت  ۳ درصد  رزولوشن تفکیک پذیری  رطوبت  01 درصد  محدوده عملیاتی رطوبت  ۰۰RH تا ۱۰۰RH  حداکثر رطوبت توصیه شده  ۸۰RH  محدوده عملیاتی دما  ۴۰ الی ۱۲۵  درجه سانتی گراد  حداکثر دمای توصیه شده  ۶۰ درجه سانتیگراد  جعبه صنعتی و قابل نصب روی ریل  سازگار با   EL2008   و   EL2018  و EL2014  و EL2004    تشریح سنسور    دقیق و کالیبره شده  هسته مرکزی مورد استفاده در سنسور دما و رطوبت مرغوب  از بهترین سنسور های ساخت سوئیس موجود در بازار ایران میباشد این سنسور در هنگام تولید  کالیبره شده و از دقت بسیار بالایی برخوردار است      انتقال اطلاعات به صورت دیجیتال  سنسوردماورطوبتمرغوب  مقادیر را به صورت دیجیتالی و از طریق کابل به اتوماسیون منتقل میکند تبدیل دما و رطوبت به مقادیر الکتریکی و سپس اطلاعات دیجیتالی در خود سنسور صورت می پذیرد و در نتیجه طولانی شدن سیم سنسور تاثیری در مقادیر اندازه گیری شده نخواهد داشت در سنسور های آنالوگ  تغییر طول سیم سنسور باعث تغییر در مقادیر اندازه گیری شده می شود     پایداری طولانی مدت عالی  این سنسور بعلت استفاده از قطعات مرغوب و طراحی خاص   به شدت نسبت به انحراف دراز مدت مقاوم است طبق اعلام شرکت سازنده در شرایط استفاده نرمال و در محدوده های توصیه شده ؛ انحراف دما کمتر از ۰٫۰۲درجه سانتیگراد در سال و انحراف رطوبت کمتر از ۰٫۲۵ در سال است      دقت اندازه گیری عالی  سنسوردماورطوبتمرغوب دما را با دقتمیزان خطای ۰٫۳ درجه سانتیگراد و رطوبت را با دقت ۳ اندازه گیری میکند اما رزولوشن یا تفکیک پذیری اعداد اعلامی از سنسور ۰٫۱ میباشد      محدوده عملیاتی وسیع  سنسور دما و رطوبت مرغوب اکترونیک۲۰ در محدوده ۰تا ۱۰۰ درصد رطوبت و ۴۰ تا ۱۲۵ درجه سانتیگراد میتواند کار کند اما محدوده توصیه شده برای عملکرد دقیقتر و همچنین افزایش طول عمر سنسور  از ۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد و ۰ تا ۸۰ رطوبت میباشد اگر این سنسور مدت طولانی در رطوبت های بیشتر از ۸۰ قرار بگیرد ؛ به مرور دچار انحراف رطوبت خواهد شد  اما وقتی رطوبت به محدوده توصیه شده برگردد  سنسور به تدریج به حالت کالیبره بر می گردد برای افزایش طول عمر مفید سنسور ؛ از قرار دادن آن در محیط های با رطوبت بیشتر از ۸۰ درصد و مدت زمان طولانی خودداری کنید     قابل تعمیر بودن سنسور  برخلاف بسیاری از سنسور های موجود در بازار  سنسور دما و رطوبت مرغوب الکترونیک۲۰ قابل تعمیر است و درصورت خراب شدن سنسور  میتوان با هزینه پایین آن را تعمیر نمود سایر سنسور ها در صورت خراب شدن  باید دور انداخته شوند و قابل تعمیر نیستند