بی متال رله حرارتی 1 تا 25 آمپر پارس فانال مدل PFR223 به منظور حفاظت از مصرف کننده هایی که به کنتاکتور بسته می شود از رله حرارتی یا بی متال استفاده می شود به این صورت که اگر مصرف کننده بسته شده به کنتاکتور جریانی بیش از حد مجاز از شبکه بکشد رله حرارتی عمل می کند و از صدمه دیدن مصرف کننده جلوگیری می کند  عملکرد رله حرارتی بی متال بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز است ساختمان داخلی بی متال از دو فلز آهن و برنج که بر روی هم پرس شده تشکیل می شود هنگام عبور جریان از بی متال دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می یابد به دلیل اینکه ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم  می شوند این حرکت به طور مستقیم و یا به وسیله ى اهرم هایى به یک کنتاکت منتقل مى شود و مدار را قطع یا وصل مى کند   رله حرارتی پارس فانال مطابق استاندارد IEC 2921 تولید شده است و از دقت عملکرد و کیفیت بالایی برخوردار است بی متال های پارس فانال با قابلیت قطع مدار در اضافه بار  با کنتاکتورهای  پارس فانال تطابق دارند   مشخصات رنج تنظیم جریان بی متال 16 تا 25  آمپر گارانتی 2 سال