فن هواساز 1100 CFM سانتریفیوژ مدل D222E256  فن هواساز 1100 CFM سانتریفیوژ نیرو تهویه در نمایندگی استان خراسان انبار هوران تهویه  فن آتش نشانی  فن تخلیه  اگزاست  فن ایرواشر  فن هواساز  داکت اسپلیت  این مدل فن برای دستگاه های هواساز  اگزاست  فن تخلیه  آتش نشانی  ایرواشر  داکت اسپلیت مناسب است    در فن سانتریفیوژ یا هواکش سانتریفیوژ جریان هوا به  وسیله نیروی گریز از مرکز جابجا می شود  این نوع فن هوا را در جهت عمود بر محور گردش پروانه تخلیه می کند و در سیستم های کانال کشی شده با فشار بالا کاربرد دارد از مهمترین ویژگی فن های سانتریفیوژ توانایی آنها در غلبه بر افت فشار استاتیک بالا در سیستم های کانال کشی شده می باشد همچنین قابلیت عملکرد در مکان هایی که جریان هوا کثیف و دارای ناخالصی است یا دارای دمای بالا می باشند را دارند  در لیست زیر مشخصات فنی فن هواساز 1100 CFM سانتریفیوژ به اختصار آورده شده است     نوع فن  Fan Type  Double Inlet   هوادهی  Air Volume CFM  1100    ولتاژ  Voltage V  100220   فرکانس  Frequency Hz  50   جریان مصرفی  Current A  18    توان مصرفی  Power W  350    سرعت  Speed rpm  850   کلاس عایقی  Insulation Class  H   کلاس حفاظتی  Protection Class  Ip65   گشتاور راه اندازی Nm  Starting Torque  15   جریان راه اندازیA  Starting Current  4   درجه حرارت C  MinMax Air Temp  40 60    ضریب قدرت  Power Factor  090   خازن  Capacitor F  V  10400   ابعاد فنCm  Dimentions HWD  403038   دهانه خروجی Cm  Outlet Area HW  2630   نوع پره  Blade type  Forward Curved   وزن خالص  Net Weight Kg  145