Когда активируется функция Wet Switch®, она блокирует включение контура охлаждения кондиционера до тех пор, пока переключатель не будет сброшен вручную. Это предотвращает дальнейшее повреждение в тех случаях, когда переливающаяся вода стекает из поддона на окружающий потолок.
Напряжение питания Wet Switch® составляет 24 В переменного тока, что является стандартным для большинства устройств обработки воздуха. Это упрощает подключение. Нет необходимости подключать к выключателю другое питание. Когда активируется функция Wet Switch®, она блокирует включение контура охлаждения кондиционера до тех пор, пока переключатель не будет сброшен вручную. Это предотвращает дальнейшее повреждение в тех случаях, когда вода, перетекающая через поддон, стекает на окружающий потолок. Скачать изображения. Низковольтный Выключатель Для Отключения Слива Конденсата - Обнаруживает Повышение Уровня Воды В Поддонах Для Слива Конденсата Кондиционера И Отключает Термостат, Отключая Подачу Воздуха До Того, Как Произойдет Перелив И Затопление - Предназначен Для Установки Во Вспомогательные Поддоны Для Слива - Зажим Из Нержавеющей Стали Легко Защелкивается На Большинстве Поддонов - Компактные Размеры, Хорошо Прилегает... Что такое мокрый выключатель. • Мокрый выключатель - это твердотельное устройство, предназначенное для обнаружения перелива конденсата. Мокрый выключатель обычно устанавливается в поддон для вторичного слива - обычно сухой поддон. Если первичный слив. если поддон выйдет из строя, конденсатная вода перельется во вспомогательный поддон для слива. При обнаружении влаги срабатывает мокрый переключатель. Датчик затопления Wet Switch®. Датчик затопления Wet Switch® предназначен для предотвращения повреждения ковровых покрытий, стен, изделий из дерева, потолков и другого имущества путем обнаружения и устранения утечки конденсата. Лучшие отзывы покупателей. 5,0 баллов из 5 звезд - отличное качество и недорогая защита от поломок конденсатных насосов. Давайте посмотрим правде в глаза: конденсатные насосы выходят из строя слишком часто, и это всегда неприятно. Это очень качественный поплавковый выключатель, и именно его использовали мои монтажники при монтаже системы. Однако им не удалось установить достаточное количество переключателей, чтобы учесть конкретный сценарий сбоя. Я добавил еще один и подключил его последовательно с линией запуска к конденсатору. Safe-T-Switch® внесен в список UL® в соответствии с UL 508 и большинством применимых строительных норм и правил. Safe-T-Switch® был протестирован на 6000 циклов при напряжении 1,25 А и рекомендован Underwriters Laboratories® для использования в 24-вольтовых цепях. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 24 вольта переменного тока, коммутационный ток GP 1,25 А (протестирован и указан UL® при 6000 циклах индуктивной нагрузки). Датчик влажности - это полупроводниковое устройство, предназначенное для обнаружения перелива конденсата. Датчик влажности обычно устанавливается в поддон для вторичного слива - обычно сухой поддон. если поддон выйдет из строя, конденсат перельется во вторичный поддон для слива. изделия из дерева, потолки и другое имущество. Я установил его в защитном поддоне системы кондиционирования воздуха на чердачном потолке, а также выключатели перелива в основной и вспомогательной линиях отвода конденсата. Уже была одна протечка на потолке, но, к счастью, обошлось без повреждений, так как я был дома и вовремя ее обнаружил. Многие отзывы указывают на важность установки такого устройства. Это правда, но на самом деле не говорит о пользе данного конкретного устройства. К сожалению, для того, чтобы оно сработало, в поддоне должно скопиться более 1% водяного конденсата. Это не имеет смысла. Safe-T-Switch® модели SS2 обнаруживает засорение дренажных трубок для сбора конденсата и отключает термостат, чтобы отключить устройство до того, как произойдет затопление. Работает с дополнительным сигнализатором переполнения конденсата Safe-T-Gard® модели SG1. Модель SS2 предназначена для установки на вспомогательные выпускные отверстия дренажных поддонов – обычно на первичные поддоны для отвода конденсата.
http://www.diversitech.com/Product-Line?id=a0jC0000005QGAkIAO https://hdsupplysolutions.com/shop/p/condensate-pan-overflow-switch-p140503 http://www.americanhvacparts.com/p-12196-stop-condensation-overflow-factory-direct-solid-state-condensation-overflow-wet-switch.aspx http://www.diversitech.com/Product-Line?id=a0jC0000005QGAkIAO https://www.amazon.com/DiversiTech-CC-1-Condensate-Drain-Switch/dp/B003QK4KUM http://www.rectorseal.com/safe-t-switch-model-ss2/ http://www.americanhvacparts.com/p-12196-stop-condensation-overflow-factory-direct-solid-state-condensation-overflow-wet-switch.aspx https://www.amazon.com/DiversiTech-CC-1-Condensate-Drain-Switch/dp/B003QK4KUM https://www.amazon.com/DiversiTech-CC-1-Condensate-Drain-Switch/dp/B003QK4KUM http://www.rectorseal.com/safe-t-switch-model-ss2/
насколько важна безопасность системы кондиционирования воздуха с мокрым переключением