Ответа Не последовало.
Установленная сила тока для каждого провода равна (30 x 0,5) = 15. И в соответствии с пунктом 240.4 они должны быть защищены предохранителем на 15 А или автоматическим выключателем. Если эти провода питают 3-фазный двигатель, то ток полной нагрузки каждого двигателя не может превышать 12 А, но для защиты от перегрузки по току могут использоваться автоматические выключатели или предохранители на 30 А. Ток снижения напряжения в кабеле должен быть выше, чем ток полной нагрузки. Падение напряжения на кабеле должно быть меньше заданного значения. Количество проходов кабеля ≥ (ток полной нагрузки / ток снижения напряжения в кабеле). В этот момент мощность короткого замыкания в кабеле должна превышать мощность короткого замыкания в системе. Для увеличения срока службы двигателя обратитесь к разделу "Настройка двигателя". В электронике снижение мощности - это эксплуатация устройства при мощности, меньшей, чем его номинальная максимальная мощность, с целью продления срока его службы. Типичными примерами являются работа при мощности, номинальном токе или напряжении ниже максимального значения. 1 В электронике. Обратите внимание, что, хотя такие факторы, как температура, полное сопротивление цепи, пульсации и механические нагрузки, могут влиять на надежность, ни один из них не играет решающей роли. это оказывает большее влияние на надежность танталового конденсатора, чем. приложенное напряжение. Снижение скорости также повысит долгосрочную надежность устройства. Наиболее важным является коэффициент напряжения, как показано в данном расчете. Расчет коэффициентов температуры и напряжения показан в таблице. таблицы для типичных значений. Максимальный коэффициент для температуры при 125°C равен 5,62, или при 125°C частота отказов увеличивается в 5,62 раза. при 25°C из-за температуры. Пример того, как рассчитать падение напряжения и размер электрического кабеля (фото предоставлено: 12voltplanet.co.uk ) Электрическая нагрузка 80 кВт, расстояние между источником и нагрузкой составляет 200 метров, напряжение в сети 415 В, трехфазное, коэффициент мощности 0,8, допустимое падение напряжения 5%, коэффициент потребления 1. Если эти провода являются однофазными многопроволочными (120/240 В) ответвлениями, то теперь имеется восемь токоподводящих проводов. Согласно таблице 310.15(B)(2)(a), коэффициент уменьшения составляет 70 процентов. Установленная мощность для этого устройства составляет (30 х 0,7) 21 А. Таким образом, допускается использование устройств с избыточным током 20 А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ ТОКА В ПРОВОДНИКЕ. В соответствии с разделом 110.5 проводники считаются медными, если не указано иное. Чтобы определить силу тока в проводнике, выполните следующие действия: 1) Найдите тип и размер проводника в таблицах, 2) Умножьте силу тока на поправочный коэффициент температуры окружающей среды, если применимо, и 3) Умножьте. сила тока в процентах от значения для более чем трех проводников в дорожке качения или кабеле, если применимо. Пример того, как рассчитать падение напряжения и размер электрического кабеля. Входная информация //. Электрические характеристики: Электрическая нагрузка - 80 кВт, расстояние между источником и нагрузкой - 200 метров, напряжение в сети - 415 В, трехфазное, коэффициент мощности - 0,8, допустимое падение напряжения - 5%, коэффициент потребления - 1. Ослабляющие проводники в дорожке качения и многое другое. Вопрос: Я должен предоставить ответвительную цепь для наружного 2-тонного конденсаторного агрегата, на заводской табличке которого указаны следующие электрические характеристики: Ток выбора ответвительной цепи 15 А; двигатель вентилятора 1 А; компрессор 11,7 А; максимальная защита от перегрузки по току - предохранители на 25 А или автоматический выключатель HACR; напряжение - 230 В однофазной сети.
http://www.ecmag.com/section/systems/derating-conductors-raceway-and-more http://electrical-engineering-portal.com/an-example-how-to-calculate-voltage-drop-and-size-of-electrical-cable https://en.wikipedia.org/wiki/Derating http://www.kemet.com/Lists/filestore/Derating%20Guidelings%20for%20Tantalum%202011%20(3).pdf http://www.kemet.com/Lists/filestore/Derating%20Guidelings%20for%20Tantalum%202011%20(3).pdf http://electrical-engineering-portal.com/an-example-how-to-calculate-voltage-drop-and-size-of-electrical-cable http://www.ecmag.com/section/systems/derating-conductors-raceway-and-more http://www.bobotechnologies.com/images/workbook.pdf http://electrical-engineering-portal.com/an-example-how-to-calculate-voltage-drop-and-size-of-electrical-cable http://www.ecmag.com/section/systems/derating-conductors-raceway-and-more
расчет коэффициента снижения