title: SN 441011
text: # SN 441011
  
  SN 441011, hasta 2019 SEV 1011, es un estándar suizo para enchufes y enchufes para uso doméstico y propósitos similares. El enchufe SN 441011 tipo 12 y el enchufe SN 441011 tipo 13 también se conocen internacionalmente como tipo J. Además de Suiza, este conector estándar también se utiliza en Liechtenstein. En Italia o en dispositivos de fabricantes italianos también se puede encontrar un enchufe de dos clavijas para 10 A idéntico al enchufe SN 441011 tipo 11.
  
  El sistema enchufable definido en la norma para tensión alterna de 250 V o 440 V a 50 Hz está estructurado para ser "jerárquicamente compatible hacia abajo". Esto significa que los enchufes diseñados para 16 amperios también aceptan enchufes de 10 amperios, pero no al revés, y que los enchufes de 2 o 3 polos (monofásicos) también se pueden usar con enchufes de 5 polos (trifásicos). El Europlug (2,5 A) también se adapta a los 4 tipos de enchufes.
  
  En todas las versiones con tres o cinco pines de contacto (tipo 12/13, 15, 23 y 25) el polo medio es el contacto de protección. Aunque las clavijas de contacto tienen la misma longitud, el contacto de protección es adelantado porque las tomas para el conductor neutro y el conductor exterior están hundidas más profundamente en la toma. La disposición descentrada de los contactos asegura la protección contra la inversión de polaridad: si el contacto de protección apunta hacia abajo en tomas monofásicas, el conductor exterior está a la derecha. Los cuatro tipos de tomas de corriente están equipados con collares protectores. Desde 2017 no se ha permitido la comercialización de enchufes sin collar protector (T12) y anteriormente solo se permitían fuera de los cuartos húmedos, pero los enchufes de este tipo existentes pueden seguir funcionando.
  
  ## Descripción general jerárquica de tipos de enchufes y enchufes
  
  Zócalos según norma SN 441011 :
  
  | | Una fase | Tres fases |
  | - | - | - |
  | 10 A | tipo 13 | tipo 15 |
  | 16 A | tipo 23 | tipo 25 |
  
  Enchufes según la norma SN 441011 :
  
  | | Una fase L+N | Una fase L+N+PE | Tres fases 3L+N+PE | sección transversal de los contactos del enchufe |
  | - | - | - | - | - |
  | 2,5 A | Europlug | | | 4 × π ≈ 12,57 mm² |
  | 10 A | tipo 11 | tipo 12 | tipo 15 | 4 × π ≈ 12,57 mm² |
  | 16 A | tipo 21 | tipo 23 | tipo 25 | 4 × 5 = 20 mm² |
  
  * Datos: Q2335530
  * Multimedia: SEV 1011 / Q2335530
  