title: FK-5-1-12
text: # FK-5-1-12
  
  Le FK-5-1-12, ou Novec 1230, est un gaz inhibiteur de seconde génération utilisé en extinction automatique fabriqué par 3M.
  
  ## Caractéristiques principales
  
  Il n’est pas conducteur d’électricité grâce à son fort pouvoir diélectrique. Il ne laisse aucun résidu sur les équipements après la diffusion. Il est liquide à température ambiante. Le fluide est en phase liquide dans le réseau de tuyauteries et se vaporise à la sortie des buses. Il est émis en un temps inférieur à 10 secondes. Cette détente abaisse légèrement la température du local sans toutefois créer de choc thermique.
  
  Le FK-5-1-12 ou Novec 1230 agit sur le facteur chaleur du tétraèdre du feu. De plus, il possède un faible niveau d’effet indésirable observable NOAEL (de l'acronyme anglais « No Observable Adverse Effect Level » – sensibilisation cardiaque et toxicité) soit 10 % et permet de préserver la sécurité du personnel dans les salles de déclenchement de l’incendie. Il possède une marge de sécurité de 67 à 150 % (calcul selon la concentration à la conception).
  
  | -- Propriétés -- | |
  | - | - |
  | Agent Extincteur | FK-5-1-12 |
  | Nom Commercial | Novec 1230 |
  | Pression de service à 20 °C | 25 ou 42 bar |
  | Autre propriété physico-chimique | Liquide à température ambiante qui se vaporise à la sortie des buses |
  | Temps de vaporisation | Inférieur à 10 secondes |
  | Classe de feux | * Classe A : pour les feux de surface (hors feux braisants et profonds) * Classe B : pour les feux solvants, d'hydrocarbures, huiles (les feux d'huiles nécessitent une étude technique spécifique préalable) |
  
  ## Utilisation / Applications
  
  Le FK-5-1-12 ou Novec 1230 est utilisé dans les installations d’extinction incendie pour protéger :
  
  * Salles informatiques et d’automatismes, datacenter
  * Salles télécoms,
  * Galeries de câbles,
  * Salle de commande et de contrôle
  * Salles de distribution électrique et de relayage BT
  * Groupe électrogène
  * Marine Civile ou militaire
  * Aviation Civile ou militaire
  * Sites de raffinerie
  * Ferroviaire
  
  ## Réglementation, normes et environnement
  
  Le FK-5-1-12 ou Novec 1230 n’est pas soumis aux contraintes liées à la réglementation F-Gaz. Il est préconisé dans la mise aux normes d’une installation existante au Hydrocarbure halogéné autrement appelé Halon ou HFC ou hydrofluorocarbure.
  
  Il prend en compte les exigences relatives aux règlementations :
  
  * Protocole de Kyoto (16/05/2006) avec un Potentiel de Réchauffement Global inférieur à 1.
  * Directive 2037/2000 du 01/10/2000 avec un Potentiel de Destruction de la couche d’ozone nul.
  * Norme ISO 14520.
  * Certification délivrée par le CNPP, à savoir certification APSAD :
     * R7 règle d’installation : détection automatique d’incendie.
     * R13 règle d’installation : extinction automatique à gaz.
  * REACH $n^o$ 1907/2006 du 01/06/2007 - Numéro d’enregistrement 01-0000018239-65-0001.
  
  Il a une durée de vie de cinq jours dans l’atmosphère.
  
  ## Certifications
  
  * Certification CNPP APSAD
  * Certification Bureau Veritas
  
  ## Autres gaz inhibiteurs
  
  Autres gaz inhibiteurs utilisés en extinction automatique seulement :
  
  * HFC-227ea commercialement appelé FM-200
  * HFC-23 commercialement appelé FE-13
  