title: Hauteur manométrique totale
text: # Hauteur manométrique totale
  
  La hauteur manométrique totale (HMT) d'une pompe, ou élévation manométrique totale (EMT), est la différence de pression du liquide la franchissant, exprimée en mètres de colonne du liquide considéré.
  
  ## Unité
  
  Plutôt que d'exprimer cette valeur en pascals ou en bars, unités classiques de pression, cette valeur est généralement donnée en mètres, soit la hauteur de la colonne de liquide nécessaire pour créer une pression identique. Avec de l'eau, on parle de mètres de colonne d'eau (noté mCE).
  
  La hauteur ($h$) est liée à la différence de pression ($\Delta p$) par la formule classique de la pression hydrostatique
  
  $\Delta p=\rho \cdot g\cdot h$
  
  soit
  
  $h={\frac {\Delta p}{\rho \cdot g}}$
  
  où $\rho$ est la masse volumique du fluide et $g$ l'accélération de la pesanteur.
  
  Pour de l'eau ($\rho$ = 1 000 $kg/m^3$ à 4 °C), et avec la valeur normale de la pesanteur ($g$ = 9,806 65 $m/s^2),$ la conversion est la suivante :
  
  * 1 bar $(10^5$ pascals) correspond à 10,197 2 mCE ;
  * inversement, 1 mCE correspond à 98,066 4 mbar.
  
  ## Effets physiques responsables
  
  Lorsqu'une pompe est associée à une canalisation, la HMT est égale à la somme de trois phénomènes physiques :
  
  * la hauteur géométrique totale (différence d'altitude entre l'entrée du liquide et sa sortie à l'atmosphère) ;
  * les pertes de charges, elles-mêmes composées des pertes de charges régulières et singulières ;
  * la pression de refoulement à la sortie.
  