title: Purgeur d'air
text: # Purgeur d'air
  
  Un purgeur d'air est un dispositif permettant d'évacuer l'air présent dans un circuit hydraulique.
  
  ## Types
  
  ### Purgeur manuel
  
  Le purgeur manuel est habituellement monté sur les radiateurs d'une installation de chauffage et doit être manœuvré avec une clé spéciale.
  
  ### Purgeur automatique
  
  **Purgeur à flotteur**
  
  Ce type de purgeur est muni d'un flotteur qui, lorsqu'il descend à la suite d'une accumulation d'air dans sa cavité ouvre directement, ou via un mécanisme, l'ouverture du purgeur, laissant s'échapper $l'air^,^,^,.$ Une fois l'air évacué, le flotteur remonte, grâce à l'eau ayant remplacé l'air, et le purgeur se referme.
  
  **Purgeur hygroscopique**
  
  Le purgeur hygroscopique est muni de rondelles en fibres de cellulose (en carton) qui gonflent en absorbant l'eau et maintiennent ainsi fermée l'ouverture du $flotteur^,.$ Lorsque de l'air s'accumule dans le purgeur, les rondelles sèchent, libérant ainsi le mécanisme de fermeture du purgeur.
  
  **Séparateur d'air**
  
  Un séparateur d'air est constitué d'une grande cavité ralentissant le flux d'eau et comportant un filet métallique qui coalesce les microbulles d'air présentes dans $l'eau^,.$ Une fois les bulles suffisamment grandes, elles remontent dans la cavité qui se termine par un purgeur à flotteur.
  
  Contrairement aux autres types de purgeurs, le séparateur d'air ne doit pas être placé dans un point haut de l'installation mais bien à la sortie de la chaudière en amont de la pompe.
  
  