जब नाममात्र लोड पर 400 किलोवोल्ट का उत्पादन हो रहा हो, तो 100 प्रतिशत लोड कहें कि जाहिर है कि जनरेटर के भीतर, ट्रांसफार्मर के भीतर कुछ आंतरिक गिरावट होगी, क्योंकि इन सभी में कुछ R और कुछ jX होते हैं, इसलिए करन्ट पर निर्भर करता है कि यह उपकरण कुछ ड्रोप करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि जनरेटर के टर्मिनल पर वोल्टेज 400 kV माइनस होगा जो मेरे ट्रांसफार्मर का है और जनरेटर करन्ट से गुणा किया जाता है।
నామినల్ లోడ్ లో అవుట్ పుట్ వద్ద 400 కిలోవోల్ట్ లను కలిగి ఉన్నప్పుడు, దీనిని 100 శాతం లోడ్ అనుకున్నాము. స్పష్టంగా ట్రాన్స్ ఫార్మర్ లోపల, జనరేటర్ లోపల కొంత అంతర్గత డ్రాప్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటిలో అన్నింటికీ కొంత R మరియు కొంత jX ఉన్నాయి. కనుక క్యారీ చేస్తున్న కరెంట్ ఆధారంగా ఈ పరికరాలు కొంత డ్రాప్ కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి జనరేటర్ యొక్క టెర్మినల్ వద్ద వోల్టేజ్ 400 kV నుండి నా ట్రాన్స్ఫార్మర్ మరియు జనరేటర్ యొక్క మరియు కరెంటుల లబ్దాన్ని తీసివేయగా వచ్చే విలువ అవుతుందని నేను చెప్తాను.