铜材部分规格表_机械/仪表_工程科技_专业资料。铜板,铜棒,铜排铜材部分规格表——德信诚金属 2011-03-07 11:53 铜材部分规格表——德信诚金属 铜材部分规格表——德信诚金属 —— 铜材规格( MM) 铜材规格(单位 MM)有: 铜板:1.0～ 铜板:1.0～200MM 厚宽* 长 1220*2440 1000*2000 铜棒如:直径∮4.5, 4.6, 5.0, 5.6, 5.7, 铜棒如:直径∮4.5,∮4.6,∮5.0,∮5.6,∮5.7,∮6,∮6.15,∮7,7.6, 6.15, 7.6, 7.8, 8.5, 8.7, 10, 11.5, 12, 12.5∮13, 14, ∮7.8,∮8,∮8.5,∮8.7,∮9,∮10,∮11.5,∮12,∮12.5∮13,∮14, ∮15,∮15.5,∮16,∮18,∮19,∮20,∮22,∮23～∮150 15, 15.5, 16, 18, 19, 20, 22, 23～ 方棒如: 20*35*35 方棒如:厚*宽*长 20*35*35 30*45*45 35*45*45 20*45*45 30*45*45 25*35*35 35*40*40 25*45*45 14*14*14 等等 小直排,大圆边直排,拉光板,圆管等。
16K195*270mm24K135*260mm32K135*195mmA4 210*297mmA5 148*210mmB5 180*250mmA6 148*105mmB6 125*180mm 4.0mm2 规格单股铜芯线用于电路主线和空调、电热水器等的专用线,2.5mm2 规格单股铜芯线用于插座线和部分支线,1.5mm2 规格单股铜芯线用于灯具和开关线,电路中地2021-09-30家用电线规格4平方毫米什么意思家用电线4平方毫米:指电线的切面面积为4平方毫米,是单根电线截面积和(包括单股导线和多股导线)。电线的规格:4mm2:额定载流量为25-32安培,负荷为25*220*0.9=5kW2.5mm2:额定载流量为16-25安培,负荷为16*220*0.9=3.2kW1.5mm2:额定载流量10-16安培,负荷为10*220*0.9=2kW2021-09-30 多大功率用多大电线电缆怎么计算？ 铜芯线的安全载流量计算方法是 220 伏的电压下 1000 瓦电流约等于 3.966 安 380 伏的电压下 1000 瓦电流约等于 1.998 安  2.5 平方毫米铜芯线的安全载流量是 28A 口诀 1：按功率计算工作电流：电力加倍，电热加半（如 5.5KW 电 动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为 11A） 口诀 2：按导线截面算额定载流量： 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找， 但利用口诀再配合一 些简单的心算便可直接得出。口诀如下：10 下五，100 上二；25、 35 四、三界；70、95 两倍半；穿管、温度八、九折；裸线加一半； 铜线升级算。  10 下五是指 10 个平方以下的线安全载流量为线径的五倍， 如 6 平方 毫米的铝芯线，他的安全载流量为 30A 100 上二是指 100 平方以上的线安全载流量为线径的二倍，如 150 平方的铝芯绝缘线安全载流量为 300A 25、35 四三界是指 10 平方至 25 平方的铝芯绝缘线载流量为线径的 四倍，35 平方至 70 平方内的线（不含 70）为三倍。 70、95 两倍半是指 70 平方与 95 平方的铝芯绝缘线安全载流量为线  径的两倍半。 “穿管、温度，八九折”是指若是穿管敷设（包括槽板等，即线加有保 护套层），不明露的，按上面方法计算后再打八折（乘 0.8）。若坏 境温度超过 25 度的，按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温 度两条件同时时，安全载流量为上面线径算得结果打七折算 裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的 1.5 倍。 铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级， 再按 相应的铝芯线条件计算，如：35 平方裸铜线，升一级按 50 平方铝芯 线公式算得 50＊3＊1.5＝225 安， 即 225 安为 35 平方裸铜线的安全 载流量。  先估算负荷电流 1．用途 这是根据用电设备的功率（千瓦或千伏安）算出电流（安）的口诀。 电流的大小直接与功率有关， 也与电压、 相别、 力率 （又称功率因数） 等有关。 一般有公式可供计算。 由于工厂常用的都是 380/220 伏三相 四线系统，因此，可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压 380/220 伏系统每千瓦的电流，安。 千瓦、电流，如何计算？  电力加倍，电热加半。 ① 单相千瓦，4.5 安。 ② 单相 380，电流两安半。 ③  3． 说明 口诀是以 380/220 伏三相四线系统中的三相设备为准， 计算每千瓦的 安数。对于某些单相或电压不同的单相设备，其每千瓦的安数，口诀 另外作了说明。 ① 这两句口诀中，电力专指电动机。在 380 伏三相时（力率 0.8 左 右）,电动机每千瓦的电流约为 2 安.即将”千瓦数加一倍”(乘 2)就是电 流，安。这电流也称电动机的额定电流。 【例 1】 5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为 11 安。 【例 2】 40 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为 80 安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相 380 伏的电热设备，每千瓦 的电流为 1.5 安。即将“千瓦数加一半”（乘 1.5）就是电流，安。 【例 1】 3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为 4.5 安。 【例 2】 15 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为 23 安。 这句口诀不专指电热，对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不 是三相，但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡 也可这样计算。此外，以千伏安为单位的电器（如变压器或整流器） 和以千乏为单位的移相电容器（提高力率用）也都适用。即时说，这 后半句虽然说的是电热，但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设  备，以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例 1】 12 千瓦的三相（平衡时）照明干线按“电热加半”算得电流 为 18 安。 【例 2】 30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为 45 安（指 380 伏三相交流侧）。 【例 3】320 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为 480 安 （指 380/220 伏低压侧）。 【例 4】 100 千乏的移相电容器（380 伏三相）按“电热加半”算得电 流为 150 安。 ②在 380/220 伏三相四线系统中， 单相设备的两条线， 一条接相线而 另一条接零线的（如照明设备）为单相 220 伏用电设备。这种设备 的力率大多为 1，因此，口诀便直接说明“单相（每）千瓦 4.5 安”。 计算时，只要“将千瓦数乘 4.5”就是电流，安。 同上面一样，它适用于所有以千伏安为单位的单相 220 伏用电设备， 以及以千瓦为单位的电热及照明设备，而且也适用于 220 伏的直流。 【例 1】 500 伏安（0.5 千伏安）的行灯变压器（220 伏电源侧）按 “单相千瓦、4.5 安”算得电流为 2.3 安。 【例 2】 1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为 4.5 安。 对于电压更低的单相，口诀中没有提到。可以取 220 伏为标准，看 电压降低多少，电流就反过来增大多少。比如 36 伏电压，以 220 伏 为标准来说，它降低到 1/6，电流就应增大到 6 倍，即每千瓦的电流  为 6*4.5=27 安。比如 36 伏、60 瓦的行灯每只电流为 0.06*27=1.6 安，5 只便共有 8 安。 ③在 380/220 伏三相四线系统中， 单相设备的两条线都是接到相线上 的，习惯上称为单相 380 伏用电设备（实际是接在两相上）。这种 设备当以千瓦为单位时， 力率大多为 1， 口诀也直接说明： “单相 380， 电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的 380 伏单相设备。计算时， 只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5”就是电流，安。 【例 1】 32 千瓦钼丝电阻炉接单相 380 伏，按“电流两安半”算得电 流为 80 安。 【例 2】 2 千伏安的行灯变压器，初级接单相 380 伏，按“电流两安 半”算得电流为 5 安。 【例 3】 21 千伏安的交流电焊变压器，初级接单相 380 伏，按“电 流两安半”算得电流为 53 安。 估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面,选导线截面时 有几个方面要考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度(安全 截流量),三是允许电压降 电压降的估算 １．用途 根据线路上的负荷矩，估算供电线路上的电压损失，检查线路的供电 质量。 ２．口诀 提出一个估算电压损失的基准数据，通过一些简单的计算，可估出供  电线路上的电压损失。 压损根据“千瓦．米”，2.5 铝线 20—1。截面增大荷矩大，电压降低 平方低。 ① 三相四线 6 倍计，铜线乘上 1.7。 ② 感抗负荷压损高，10 下截面影响小， 若以力率 0.8 计，10 上增加 0.2 至 1。 ③ ３．说明 电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。 估算时，线路已经根据负荷情况选定了导线及截面，即有关条件已基 本具备。 电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。口诀主要列出估 算电压损失的最基本的数据，多少“负荷矩”电压损失将为 1%。当负 荷矩较大时，电压损失也就相应增大。因些，首先应算出这线路的负 荷矩。 所谓负荷矩就是负荷（千瓦）乘上线路长度（线路长度是指导线敷设 长度“米”，即导线走过的路径，不论线路的导线根数。），单位就是 “千瓦．米”。对于放射式线路，负荷矩的计算很简单。如下图 1，负 荷矩便是 20*30=600 千瓦．米。但如图 2 的树干式线路，便麻烦些。 对于其中 5 千瓦  设备安装位置的负荷矩应这样算：从线路供电点开始，根据线路分支 的情况把它分成三段。在线路的每一段，三个负荷（10、8、5 千瓦）  都通过，因此负荷矩为： 第一段：10*（10+8+5）=230 千瓦．米 第二段：5*（8+5）=65 千瓦．米 第三段：10*5=50 千瓦．米 至 5 千瓦设备处的总负荷矩为：230+65+50=345 千瓦．米 下面对口诀进行说明： ①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩：千瓦．米 接着提出一个基准数据： 2 .5 平方毫米的铝线，单相 220 伏，负荷为电阻性（力率为 1），每 20“ 千瓦．米 ” 负荷矩电压损失为 1% 。这就是口诀中的 “2 .5 铝线 20—1”。 在电压损失 1%的基准下，截面大的，负荷矩也可大些，按正比关系 变化。比如 10 平方毫米的铝线，截面为 2 .5 平方毫米的 4 倍，则 20*4=80 千瓦．米，即这种导线负荷矩为 80 千瓦．米，电压损失才 1%。其余截面照些类推。 当电压不是 220 伏而是其它数值时，例如 36 伏，则先找出 36 伏相 当于 220 伏的 1/6。此时，这种线路电压损失为 1%的负荷矩不是 20 千瓦． 米， 而应按 1/6 的平方即 1/36 来降低， 这就是 20* （1/36） =0 .55 千瓦．米。即是说，36 伏时，每 0 .55 千瓦．米（即每 550 瓦．米）， 电压损失降低 1%。 “电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情况，也可适用于额定 电压更高的情况。这时却要按平方升高了。例如单相 380 伏，由于  电压 380 伏为 220 伏的 1 .7 倍，因此电压损失 1%的负荷矩应为 20*1 .7 的平方=58 千瓦．米。 从以上可以看出：口诀“截面增大荷矩大，电压降低平方低”。都是对 照基准数据“2 .5 铝线 20—1”而言的。 【例 1】 一条 220 伏照明支路，用 2 .5 平方毫米铝线，负荷矩为 76 千瓦．米。由于 76 是 20 的 3 .8 倍（76/20=3 .8），因此电压损失为 3 .8%。 【例 2】 一条 4 平方毫米铝线敷设的 40 米长的线路，供给 220 伏 1 千瓦的单相电炉 2 只，估算电压损失是： 先算负荷矩 2*40=80 千瓦．米。再算 4 平方毫米铝线电压损失 1%的 负荷矩，根据“截面增大负荷矩大”的原则，4 和 2 .5 比较，截面增大 为 1 .6 倍（4/2 .5=1 .6），因此负荷矩增为 20*1 .6=32 千瓦．米（这是电压损失 1% 的数据）。最后计算 80/32=2 .5，即这条线路电压损失为 2 .5%。 ②当线路不是单相而是三相四线时， （这三相四线一般要求三相负荷 是较平衡的。它的电压是和单相相对应的。如果单相为 220 伏，对 应的三相便是 380 伏，即 380/220 伏。）同样是 2 .5 平方毫米的铝 线，电压损失 1%的负荷矩是①中基准数据的 6 倍，即 20*6=120 千 瓦．米。至于截面或电压变化，这负荷矩的数值，也要相应变化。 当导线不是铝线而是铜线时，则应将铝线的负荷矩数据乘上 1 .7，如 “2 .5 铝线 20—1”改为同截面的铜线时，负荷矩则改为 20*1 .7=34 千 瓦．米，电压损失才 1%。  【例 3】 前面举例的照明支路，若是铜线，则 76/34=2 .2，即电压 损失为 2 .2%。对电炉供电的那条线路，若是铜线，则 80/（32*1 .7） =1 .5，电压损失为 1 .5%。 【例 4】 一条 50 平方毫米铝线敷设的 380 伏三相线路，长 30 米， 供给一台 60 千瓦的三相电炉。电压损失估算是： 先算负荷矩：60*30=1800 千瓦．米。 再算 50 平方毫米铝线在 380 伏三相的情况下电压损失 1%的负荷矩： 根据“截面增大荷矩大”，由于 50 是 2 .5 的 20 倍，因此应乘 20，再 根据“三相四线 6 倍计”， 又要乘 6， 因此， 负荷矩增大为 20*20*6=2400 千瓦．米。 最后 1800/2400=0 .75，即电压损失为 0 .75%。 ③以上都是针对电阻性负荷而言。对于感抗性负荷（如电动机），计 算方法比上面的更复杂。但口诀首先指出：同样的负荷矩 —— 千 瓦．米，感抗性负荷电压损失比电阻性的要高一些。它与截面大小及 导线敷设之间的距离有关。对于 10 平方毫米及以下的导线则影响较 小，可以不增高。 对于截面 10 平方毫米以上的线路可以这样估算：先按①或②算出电 压损失，再“增加 0 .2 至 1”，这是指增加 0 .2 至 1 倍，即再乘 1 .2 至 2。这可根据截面大小来定，截面大的乘大些。例如 70 平方毫米的 可乘 1 .6，150 平方毫米可乘 2。 以上是指线路架空或支架明敷的情况。对于电缆或穿管线路，由于线 路距离很小面影响不大，可仍按①、②的规定估算，不必增大或仅对  大截面的导线略为增大（在 0 .2 以内）。 【例 5】 图 1 中若 20 千瓦是 380 伏三相电动机，线路为 3*16 铝线 支架明敷，则电压损失估算为：已知负荷矩为 600 千瓦．米。 计算截面 16 平方毫米铝线 380 伏三相时，电压损失 1%的负荷矩： 由于 16 是 2 .5 的 6 .4 倍，三相负荷矩又是单相的 6 倍，因此负荷矩 增为：20*6 .4*6=768 千瓦．米 600/768=0 .8 即估算的电压损失为 0 .8%。但现在是电动机负荷，而且导线截面在 10 以上，因此应增加一些。根据截面情况，考虑 1 .2 ，估算为 0 .8*1 .2=0 .96，可以认为电压损失约 1%。 以上就是电压损失的估算方法。最后再就有关这方面的问题谈几点： 一、 线路上电压损失大到多少质量就不好？一般以 7~8%为原则。 （较 严格的说法是：电压损失以用电设备的额定电压为准（如 380/220 伏），允许低于这额定电压的 5%（照明为 2 .5%）。但是配电变压 器低压母线端的电压规定又比额定电压高 5%（400/230 伏），因此 从变压器开始至用电设备的整个线路中，理论上共可损失 5%+5%=10%，但通常却只允许 7~8%。这是因为还要扣除变压器内 部的电压损失以及变压器力率低的影响的缘故。）不过这 7~8%是指 从配电变压器低压侧开始至计算的那个用电设备为止的全部线路。 它 通常包括有户外架空线、户内干线、支线等线段。应当是各段结果相 加，全部约 7~8%。 二、估算电压损失是设计的工作，主要是防止将来使用时出现电压质 量不佳的现象。由于影响计算的因素较多（主要的如计算干线负荷的  准确性，变压器电源侧电压的稳定性等），因此，对计算要求很精确 意义不大，只要大体上胸中有数就可以了。比如截面相比的关系也可 简化为 4 比 2 .5 为 1 .5 倍，6 比 2 .5 为 2 .5 倍，16 比 2 .5 倍为 6 倍。这样计算会更方便些。 三、在估算电动机线路电压损失中，还有一种情况是估算电动机起动 时的电压损失。这是若损失太大，电动机便不能直接起动。由于起动 时的电流大，力率低，一般规定起动时的电压损失可达 15%。这种 起动时的电压损失计算更为复杂， 但可用上述口诀介绍的计算结果判 断，一般截面 25 平方毫米以内的铝线若符合 5%的要求，也可符合 直接起动的要求：35、50 平方毫米的铝线若电压损失在 3 .5%以内， 也可满足；70、95 平方毫米的铝线若电压损失在 2 .5%以内，也可 满足；而 120 平方毫米的铝线若电压损失在 1 .5 以内。才可满足。 这 3 .5%，2 .5%，1 .5 .%刚好是 5%的七、五、三折，因此可以简 单记为：“35 以上，七、五、三折”。 四、假如在使用中确实发现电压损失太大，影响用电质量，可以减少 负荷（将一部分负荷转移到别的较轻的线路，或另外增加一回路）， 或者将部分线段的截面增大（最好增大前面的干线）来解决。对于电 动机线路，也可以改用电缆来减少电压损失。当电动机无法直接启动 时，除了上述解决办法外，还可以采用降压起动设备（如星-三角起 动器或自耦减压起动器等）来解决 根据电流来选截面 1．用途  各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。但利用口诀再 配合一些简单的心算，便可直接算出，不必查表。 导线的截流量与导线的截面有关，也与导线的材料（铝或铜）、型号 （绝缘线或裸线等） 、 敷设方法 （明敷或穿管等） 以及环境温度 （25℃ 左右或更大）等有关，影响的因素较多，计算也较复杂。 2．口诀 铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系： S（截面）=0.785*D( 直径) 的平方 10 下 5，100 上二，25、35，四三界，70、95，两倍半。 ① 穿管、温度，八九折。 ② 裸线加一半。 ③ 铜线升级算。 ④ 3．说明 口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度 25℃的条件为准。若条件不 同，口诀另有说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。 口诀对各种截面的截流量（电流，安）不是直接指出，而是用“截面 乘上一定倍数”来表示。为此，应当先熟悉导线截面（平方毫米）的 排列： 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ．．．．．．． 生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从 2.5 开始,铜芯绝缘线则从 1 开始；裸铝线从 16 开始，裸铜线则从 10 开始。  ①这口诀指出：铝芯绝缘线截流量，安，可以按“截面数的多少倍”来 计算。口诀中阿拉伯数字表示导线截面（平方毫米），汉字数字表示 倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下： ．．．10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2． ．．．． ． ?? 现在再和口诀对照就更清楚了，原来“10 下五”是指截面从 10 以下， 截流量都是截面数的五倍。“100 上二”是指截面 100 以上，截流量都 是截面数的二倍。截面 25 与 35 是四倍和三倍的分界处。这就是口 诀“25、35 四三界”。而截面 70、95 则为二点五倍。从上面的排列可 以看出：除 10 以下及 100 以上之处，中间的导线截面是每每两种规 格属同一种倍数。 下面以明敷铝芯绝缘线，环境温度为 25℃，举例说明： 【例 1】6 平方毫米的，按“10 下五”算得截流量为 30 安。 【例 2】150 平方毫米的，按“100 上二”算得截流量为 300 安。 【例 3】70 平方毫米的，按“70、95 两倍半”算得截流量为 175 安。 从上面的排列还可以看出：倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的 交界处，误差稍大些。比如截面 25 与 35 是四倍与三倍的分界处， 25 属四倍的范围，但靠近向三倍变化的一侧，它按口诀是四倍，即 100 安，但实际不到四倍（按手册为 97 安），而 35 则相反，按口诀 是三倍，即 105 安，实际则是 117 安，不过这对使用的影响并不大。 当然，若能“胸中有数”，在选择导线截面时，25 的不让它满到 100 安，35 的则可以略为超过 105 安便更准确了。同样，2.5 平方毫米 的导线位置在五倍的最始（左）端，实际便不止五倍（最大可达 20  安以上），不过为了减少导线内的电能损耗，通常都不用到这么大， 手册中一般也只标 12 安。 ②从这以下，口诀便是对条件改变的处理。本名“穿管、温度，八、 九折”是指：若是穿管敷设（包括槽板等敷设，即导线加有保护套层， 不明露的） ， 按①计算后， 再打八折 （乘 0.8） 。 若环境温度超过 25℃， 应按①计算后再打九折（乘 0.9）。 关于环境温度，按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上，温 度是变动的，一般情况下，它影响导体截流并不很大。因此，只对某 些高温车间或较热地区超过 25℃较多时，才考虑打折扣。 还有一种情况是两种条件都改变（穿管又温度较高），则按①计算后 打八折，再打九折。或者简单地一次打七折计算（即 0.8*0.9=0.72, 约为 0.7）。这也可以说是“穿管、温度，八、九折”的意思。 例如：（铝芯绝缘线） 10 平方毫米的，穿管（八折）， 40 安（10*5*0.8=40） 高温(九折) 45 安(10*5*0.9=45) 穿管又高温(七折) 35 安(10*5*0.7=35 安) 95 平方毫米的，穿管(八折) 190 安(95*2.5*0.8=190) 高温(九折)  214 安(95*2.5*0.9=213.8) 穿管又高温(七折) 166 安(95*2.5*0.7=166.3) ③ 对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”，即按①计算后再一 半（乘 1.5）。这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较，截流量 可加一半。 【例 1】 16 平方毫米裸铝线， 96 安（16*4*1.5=96） 高温， 86 安（16*4*1.5*0.9=86.4） 【例 2】 35 平方毫米裸铝线, 158 安(35*3*1.5=157.5) 【例 3】 120 平方毫米裸铝线, 360 安(120*2*1.5=360) ④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”， 即将铜导线的截面按 截面排列顺序提升一级，再按相应的铝线条件计算。 【例 1】 35 平方毫米裸铜线 25℃。升级为 50 平方毫米，再按 50 平方毫米裸铝线，25℃计算为 225 安（50*3*1.5）。 【例 2】 16 平方毫米铜绝缘线 25℃。按 25 平方毫米铝绝缘线的相 同条件，计算为 100 安（25*4）。 【例 3】 95 平方毫米铜绝缘线 25℃ ，穿管。按 120 平方毫米铝绝 缘线的相同条件，计算为 192 安（120*2*0.8）。 附带说一下： 对于电缆， 口诀中没有介绍。 一般直接埋地的高压电缆， 大体上可采用①中的有关倍数直接计算，比如 35 平方毫米高压铠装 铝芯电缆埋地敷设的截流量约为 105 安（35*3）。95 平方毫米的约 为 238 安（95*2.5）。  下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处： 二点五下乘以九，往上减一顺号走。 三十五乘三点五，双双成组减点五。 条件有变加折算，高温九折铜升级。 穿管根数二三四，八七六折满载流。 2.5 平方*9 4 平方*8 6 平方*7 10 平方*6 16 平方*5 25 平方*4 35 平 方*3.5 50 和 70 平方*3 95 和 120 平方*2.5 ..................... 最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源 (负荷离电源不远 ),电 压降适用于长距离估算截面的 还补充一个和供电半径的计算,这个也是选截面的方法. 供电半径计算低压导线截面的选择，有关的文件只规定了最小截面， 有的以变压器容量为依据，有的选择几种导线列表说明，在供电半径 上则规定不超过 0.5km。 本文介绍一种简单公式作为导线选择和供电 半径确定的依据，供电参考。 1 低压导线截面的选择 1.1 选择低压导线可用下式简单计算： S=PL/CΔU％(1) 式中 P——有功功率，kW； L——输送距离，m； C——电压损失系数。 系数 C 可选择：三相四线制供电且各相负荷均匀时，铜导线为 85，  铝导线为 50；单相 220V 供电时，铜导线为 14，铝导线为 8.3。 (1)确定 ΔU％的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中 关于电压质量标准的要求来求取。即：10kV 及以下三相供电的用户 受电端供电电压允许偏差为额定电压的± 7％；对于 380V 则为 407～ 354V； 220V 单相供电， 为额定电压的＋5％， －10％， 即 231～198V。 就是说只要末端电压不低于 354V 和 198V 就符合《规则》要求，而 有的介绍 ΔU％采用 7％，笔者建议应予以纠正。 因此，在计算导线截面时，不应采用 7％的电压损失系数，而应通过 计算保证电压偏差不低于－7％(380V 线路)和－10％（220V 线路）， 从而就可满足用户要求。 (2) 确定 ΔU ％的计算公式。根据电压偏差计算公式， Δδ ％ =(U2 － Un)/Un×100，可改写为：Δδ=(U1－ΔU－Un)/Un，整理后得： ΔU=U1－Un－Δδ．Un(2) 对于三相四线制用(2)式：ΔU=400－380－(－0.07×380)=46.6V,所以 ΔU％=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65； 对于单相 220V， ΔU=230 － 220 － ( － 0.1×220)=32V ， 所 以 ΔU ％  =ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。 1.2 低压导线截面计算公式 1.2.1 三相四线制：导线为铜线时， Sst=PL/85×11.65=1.01PL×10－3mm2(3) 导线为铝线时， Ssl=PL/50×11.65=1.72PL×10－3mm2(4)  1.2.2 对于单相 220V：导线为铜线时， Sdt=PL/14×13.91=5.14PL×10－3mm2(5) 导线为铝线时， Sdl=PL/8.3×13.91=8.66PL×10－3mm2(6) 式中下角标 s、d、t、l 分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道 了用电负荷 kW 和供电距离 m，就可以方便地运用(3)～(6)式求出导 线截面了。如果 L 用 km，则去掉 10－3。 1.5 需说明的几点 1.5.1 用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面，实际选 用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的，如果负荷分散， 所求截面就留有了一定裕度。 1.5.2 考虑到机械强度的要求，选出的导线应有最小截面的限制，一 般情况主干线铝芯不小于 35mm2，铜芯不小于 25mm2；支线铝芯 不小于 25mm2，铜芯不小于 16mm2。 1.5.3 计算出的导线截面，还应用最大允许载流量来校核。如果负荷 电流超过了允许载流量，则应增大截面。为简单记忆，也可按铜线不 大于 7A/mm2，铝线不大于 5A/mm2 的电流密度来校核。 2 合理供电半径的确定 上面(3)～(6)式主要是满足末端电压偏差的要求， 兼或考虑了经济性， 下面则按电压偏差和经济性综合考虑截面选择和供电半径的确定。 当已知三相有功负荷时，则负荷电流 If=P/。如用经济电流密度 j 选择 导线， 则 S=If/。 根据 《规则》 规定， 农网三相供电的功率因数取 0.85，  所以 S=P/×0.38×0.85j=P/0.5594j=1.79P/jmm2(7) 三相供电时，铜线和铝线的最大合理供电半径计算公式： Lst=1.79×85×11.65/j=1773/jm(8) Lsl=1.79×50×11.65/j=1042/jm(9) 若为单相供电在已知 P 时， 则 S=If/j=P/Un/j=4.55P/j(按阻性负荷计)。 按上法，令 4.55P/j=PL/CΔU％，从而求得： L=4.55CΔU％/jm(10) 将前面求得的 ΔU％代入(10)，同样可求出单相供电时，铜线和铝线 最大合理供电半径计算公式如下。 Ldt=4.55×14×13.91/j=885/jm(11) Ldl=4.55×8.3×13.91/j=525/jm(12) 选定经济截面后，其最大合理供电半径，三相都大于 0.5km，单相基 本为三四百米，因此单纯规定不大于 0.5km，对于三相来说是“精力 过剩”，对单相来说则“力不从心” 有关电缆线径、截面积、重量估算公式  一、 估算铜、铁、铝线的重量（kg/km） 重量=截面积×比重 S=截面积（mm2） 1. 铜线 W=9S W=重量（kg） 2. 铝线 W=3S d=线径（mm） 3. 铁丝 W=8S 实际铜的比重 8.9g/cm3、铝的比重 2.7g/cm3、铁的比重 7.8g/cm3  二、 按线径估算重量（kg/km） 1. 铜线 W=6.98d2≈7d2 2. 铝线 W=2.12d2≈2d2 3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2 三、 估算线径和截面积 S=0.785d2 怎样选取导体截面 首先计算负荷距（架空线） 负荷距=功率×长度 =PL P=功率（kw） L=长度（km） 例：xx 车间与配电房变压器相距 200m，动力负荷 200kw，问需要铜 芯线多大平方？如改成铝芯线，需要多大平方？ 先计算负荷距=200×0.2=40kw/km 因为 根据“铜线：每千瓦公里用 2.5mm2，铝线：每千瓦公里用 4mm2” 铜线 40×2.5=100mm2 实际选用 120mm2。 铝线 40×4=160mm2 实际选用 185mm2。 铝线计算截面公式 实际选用 185mm2 Δu 是电压损失百分数 （允许电压损失是额定电压的 4%） 一般是 5%。 公司经营镀锌钢管规格直径6-1200毫米、壁厚0.5-16毫米、(直径4分-16寸、壁厚0.5-150mm)长度到18m,镀锌管规格有: 4分-1.8-2.5,6分-1.8-2.12.03.01.22.03.01.1.52.23.2.23.25 ,2.2.5寸2.5-3.5,3寸3.2-3.754寸2.5-3.75,5寸2.75-4.0,6寸2.75-48寸4.05.0 用途:用作比4140钢要求强度更高或断面更大的锻件,如机车牵引用大齿轮,增压器传动齿轮、后轴、发动机气缸,1200~2000m石油深井钻杆接头与打捞工具等,可代替含镍较高的调质 制造300大气压,工作温度400℃以下的导管,锅炉、汽轮机中工作温度低于450℃的锅炉用螺栓,低于510℃的螺母,化工机械中高压无缝厚的导管(温度450~500℃,无腐蚀性介质)等,还可用于制造高载荷传动轴。汽轮发电机转子,大截面齿轮、支承轴(直径小于500mm)等。—————————————————————————————————————————产品名称: 4142合金钢/圆棒——金属材料,首选东莞佳洲金属 平方数×0.89 ÷100100米的公斤数 即16×0.89÷1000.1424公斤 这样算出来只是国标纯铜的重量,如果有绝版缘皮还得另权加上1米绝缘皮的重量 非标的线就没准了。注:0.89是铜的密度晓柚崽崽! 昨天14:47平方数×0.89 ÷100100米的公斤数 即16×0.89÷1000.1424公斤 这样算出来只是国标纯铜的重量,如果有绝版缘皮还得另权加上1米绝缘皮的重量 非标的线就没准了。注:0.89是铜的密度 2016-12-19铜外丝正三通4分,6分外牙等径三通产品材质:黄铜产品特点:不易漏水,不易爆裂,使用寿命长,更安全,更放心,更舒心。产品结构:三端都是外丝适用温度:常温适用压力:常压(1.6MPA)产品应用:给排水、机器设备、设备、化工等行业黄铜配件:黄铜活接、铜90度弯头,黄铜内牙正三通,铜外丝三通、铜管箍、铜内丝...[详细]铜门代铜建筑艺术全部精华 收藏产品现货分销价格 ¥ 12.50 ¥ 11.00 ¥ 10.50起批量 100-999 公斤 1000-9999 公斤 ≥10000 公斤WHUROW/亚明,其他LGJ-95/55 LGJ--表示钢芯铝绞线; 95--表示铝的截面积; 55--表示钢芯的截面积立即订购 加入进货单买家服务品牌型号芯数10绝缘材料钢芯铝绞线,英文名称:aluminium conductor steel reinforced,ACSR。是单层或多层铝股线绞合在镀锌钢芯线外的加强型导线。主要应用于电力和输电线路行业。编辑本段相关结构钢芯铝绞线是由铝线和钢线绞合而成的,适用于架空输电线路用。 铍青铜分为两大类。依合金成分而分,铍含量为0.2%～0.6%的是高导(电、热)铍青铜;铍含量为1.6%～2.0%的是高强铍青铜。依制造成形工艺,又可分为铸造铍青铜和变形铍青铜。国际上通用的铍青铜合金牌号以C为首。变形铍青铜有C17000、C17200(高强铍青铜)和C17500(高导铍青铜)两大类。与之相对应的铸造铍青铜则有C82000、C82200 (高导铸造铍铜)和C82400,C82500,C82600,C82800(高强耐磨铸造铍铜)。世界上最大的铍铜合金生产厂家为美国的Brush Wellman公司,其企业标准与国际标准对应,具有一定的权威性。中国生产铍青铜的历史几乎与前苏联、美国等国同步,但列入国家标准的牌号只有高强度铍青铜QBe1.9、QBe2.0、QBe1.7。其他高导铍青铜或铸造铍青铜,根据石油工业和国防工业发展的需求已投入规模生产。 内容提示: 61/8''1020.892.500.4681/4''13.52.250.622.750.73103/8''172.250.822.750.97151/2''21.252.751.253.251.44203/4''26.752.751.633.52.01251''33.53.252.4242.91321 1''/442.253.253.1343.77401 1''/2483.53.844.254.58502''603.54.884.56.16702 1''/275.53.756.644.57.88803''88.548.344.759.811004''114410.85513.441255''1404.515.045.518.241506''1654.517.815.521.63mm(in.)壁厚(mm)理论重量(不计管接头)(kg/m)壁厚(mm)理论重量(不计管接头)(kg/m)注(1) 表列钢管是适用于输送水、 煤气及采暖系统等用的钢管。 分镀锌和不镀锌(黑管 不带螺纹两种; ... S460ML产品品牌:德国//法国/S460ML产品规格:锻件、棒材、板材、带材、环件、丝材、法兰等可根据客户要求生产S460ML钢棒规格范围:直径6-500mm,长度0.5-30m;S460ML钢板规格范围:厚度0.5-80mm,长1-6米,宽0.5-3mS460ML钢管规格范围:外径6-530mm,壁厚0.5-50mm,长度1-12m;S460ML产品应用:普遍的应用于、电力、石油化学、船舶、机械、电子、环保等各个行业。S460ML免费拿样(免费拿样=付费拿样+二次进货返还) Yati0M6o 316L不锈钢 C≤0.03 Ni12.00 ～15.00 Mo ≥175 Mn<=2.0 Si<=1.0 Cr16--18 Mo1.8-2.5 S<=0.030 P<=0.035 屈服强度( N/mm2)≥480 抗拉强度延伸率( %)≥40 硬度 HB≤187 HRB≤90 HV≤200 密度 7.87 g ·cm-3 比热 c(20℃)0.502 J ·(g·C)-1 热导率 λ/W(m·℃ )-1 ( 在下列温度 /℃) 100 300 500 15.1 18.4 20.9 线胀系数 α/(10-6/ ℃) ( 在下列温度间 /℃) 20～100 20 ～200 20 ～300 20 ～400 20 ～500 16.0 17.0 17.5 17.8 18.0 电阻率 0.71 Ω·m 三相四线YJV 3*95+1*50平方电缆线规格型号电力电线 电缆生产厂家YJV 3*50+2*25平方三相铜芯电缆线规格型号 电力电线电缆生产厂家YJV 4*120平方三相四线铜芯电缆线规格型号齐全电力电线 电缆深圳市白杨麦电业有限公司 第2年 广东 深圳市宝安区主营产品: 金环宇 金环宇电线 金环宇电缆 金环宇电线电缆 深圳市金环宇电线电缆有限公司 环威 环威电线 环威电缆 环威电线电缆 广东环威电线电缆股份有限公司 1Cr18Ni9Ti不锈钢棒 钢材主要别称： 不锈钢，合金结构钢，结构钢，铝材，钢材，模具钢，模具材料，耐磨板。1Cr18Ni9Ti不锈钢棒 金属材料名称：合金钢、不锈钢，铝材、弹簧钢、耐磨板、高速钢、碳钢. 、车光圆、锻圆、光圆、冷轧或(a)底吹转炉钢;(b)侧吹转炉钢;(c)顶吹转炉钢。c.电炉钢：(a)电弧炉钢;(b)电渣炉钢;(c)感应炉钢;(d)真空自耗炉钢;(e)电子束炉钢。(2)钢材按脱氧程度和浇注制度分a.沸腾钢;b.半钢;c.钢;d.特殊钢。-----------------------------------------------1Cr18Ni9Ti不锈钢棒 结构:游标卡尺是一种测量精度较高的常用量具，可直接测量零件的外径、内径、长度、宽度、厚度、深度和孔距等。 如图2所示，游标卡尺由尺身和游标组成。尺身与固定卡脚制成一体，游标与活动卡脚制成一体，并可在尺身上滑动。游标卡尺的规格有多种，其测量范围分为0~125mm，0~200mm等。测量精度有0.1mm、0.05mm和0.02mm，即1/10，1/20，1/50三种。