Bacadan ses gelmesi denince ilk akla gelen şey, bacanın, bina baca şaftı içinde duvara direk temas etmesi sonucu titreşim ve sesi iletmesidir. Ses kaynağıda, kazanınız yer tipi olduğundan genelde brulörden gelir.
Brulör devreye girdiğinde bacadan yüksek bir ses gelir ve brulör çalıştığı sürece bu devam eder.
Bu baca çapınızın yanlış olduğundan değil ama bacanın montajı ile ilgili bir sorun olduğundan olur.
Bu konuda bacanızı uzman bir baca firmasına kontrol ettirmenizi tavsiye edeceğim. Aynı zamanda bu sesin azalması ya da kesilmesi için bacaya bir susturucu taktırabilirsiniz. Yine bir baca firması bu işe yapacaktır.
Tabi önce bacanızı kontrol ettirin.
Buna benzer bir bina da kendim şahit oldum. Binanın baca şaftı dar olduğundan bacayı zorla geçirmişler ve hatta baca biraz ezilmişti. Bir yerde de sıkıştığı için direk baca şaftına temas ediyor ve bazı bina sakinlerini cihaz devreye girince uyutmuyordu.
En sonunda sistemi kaskada çevirdiler ama baca şaftı uygun olmadığından yeni baca bina cephesinden çift cidarlı olarak çıktı.