Açıklama
Bakım gerektirmeyen FK120 Yangın Damperleri CE işaretine sahip olup, EN 15650 Avrupa Ürün Standartlarına uyumludur. FK 92 serisi 30,60 ve 90 dakika yangın dayanımlı ve FK 120 serisi ise 120 dakika yangın dayanımlıdır.
FK 120 Yangın Damperlerinin farklı montaj seçenekleri kullanıcıya büyük bir esneklik sağlar. Damperler klape ekseni yatay veya dikey olacak şekilde monte edilebilir. FK 120 Yangın Damperleri duvar geçişlerinin yanında kanal sistemlerine de bağlanabilir. Ayrıca FK 120 Yangın Damperleri her iki tarafında koruyucu kafes ve yangın detektörü ile hava transferi için de kullanılabilir. Ticari mutfaklar için kullanılan modelleri de mevcuttur.
200 mm x 200 mm den 1500 x 800 mm ye (WxH), 5 mm artışlarla farklı ölçülerde tedarik edilebilir. FK 120 Yangın Damperleri 1000 x 1000 mm ölçülerinde de tedarik edilebilir.
EN 1751 Standardına göre C sınıfı hava sızdırmazlığına sahip damper gövdesi galvaniz çelikten imal edilmiştir. Damper kanatları aşınma dirençli kalsiyum silikattan yapılmıştır. Damper üzerinde yer alan termal mekanizmalar 70°C veya 95°C’de aktif hale gelir. Aktüatörler manuel olarak veya otomatik çalıştırılır. Ayrıca damper ve aktüatörler tümüyle ex-proof özellikte de tedarik edilir.
FK 120 Yangın Damperleri Çevresel Ürün Beyanına ve Hijyen Sertifikasına sahiptir ve 2014/34/EU ATEX-Ekipman Direktiflerine uygundur.
-
- EN 15650 Avrupa Ürün Standartlarına uyumlu CE işaretine sahip
- Çevresel Ürün Beyanına sahip ve Hijyen Sertifikalı
- Bakım gerektirmez
- 200 mm x 200 mm den 1500 x 800 mm ye farklı ölçülerde
- EN 1751 Standardına göre C sınıfı hava sızdırmazlığına sahip galvaniz çelik damper gövdesi
- Aşınma dirençli kalsiyum silikattan yapılmış damper kanatları