Ekonomizer adındanda anlaşılacağı üzere ısıl çevriminin verimini artırmak üzere kullanılan ekipmanlardır.
Isı, buhar ve güç üretim tesislerinde kazanlardan çıkan atık baca gazlarından ek ısı kazanımı sağlayan su borulu ısı değiştiricileridir.
FAYDALARI?
Atık baca gazlarının çıkış sıcaklığına ve yakılan yakıt cinsine bağlı olarak sistemin ısıl verimliliğini %3 ila %8,5 arasında yükselten ekipmanlardır.
Bu verim artışının finansal yansıması , sistemde daha düşük yakıt tüketimi ve/veya eşdeğer yakıt tüketimi ile elde edilen ürünün artması şeklinde gerçekleşmektedir.
İlave fayda anlamında belirtilebilecek başka bir konu ise daha az yakıt daha az CO2 salınımı yani daha az hava kirliliğidir.
Ekonomizer besi suyu ön ısıtmasında kullanıldığında , kazana giren besi suyu sıcaklığı doymuş buhar sıcaklığına yakın olacağı için , kazandaki ısıl farklılıklar düşük olacak , bu da Kazanın mekanik ömrünü uzatacaktır.
EKONOMİZER UYGULAMA ALANLARI
· Buhar Kazanlarında
· Sıcaksu/Kızgınsu Kazanlarında
· Kızgınyağ Kazanlarında
Buhar Kazanlarında;
Kazan besleme suyunun ön ısıtılmasında,
Brülör yakma havasının ön ısıtılmasında,
Kondens besleme suyunun ısıtılmasında,
Kalorifer sistemi suyunun ısıtılmasında veya ısı takviyesinde
Herhangi bir başka amaçla kullanılacak sıcak suyun ısıtılmasında,
Bir ekonomizerde geri kazanılabilecek ısının büyüklüğü, ekonomizere giren atık gazın giriş sıcaklığına bağlı olduğu gibi gazın bacadan atılma minimum sıcaklığı ile limitlendirilmiştir.. Ekonomizere giren ve çıkan baca gazının sıcaklık farkı ne kadar büyük olursa geri kazanılan ısı, dolayısıyla verim artışı da o denli büyük olur.
Baca gazı çıkış sıcaklığı, kazanın çalışma rejimine, kazanın verimine, kazan-brülör uyumuna ve yakıt cinsine bağlıdır . Ekonomizer gaz çıkış sıcaklığını ise, kullanılan yakıtın cinsi ve ısının aktarılacağı akışkanın çalışma koşulları belirler.
Ekonomizer gaz çıkış sıcaklığı,
Fuel oil yakıtlı kazanlarda 180°C,
Motorin yakıtlı kazanlarda 160°C,
Doğal gaz yakıtlı kazanlarda kuru çalışmada 110°C ye kadar düşürülebilir.
Doğal gaz yakıtlı kazanlarda yoğuşmalı sistemlerde 50°C ye kadar düşürülebilir.
ERALP KAZAN olarak yapmış olduğumuz tasarımları, ürünü çalıştırmadan önce ANSYS simülasyon programında çalıştırıp ,ürünün performansını en üst noktada olmasını sağlamaktayız. Böylece optimum ürünü tasarlayıp müşterilerimize sunmaktayız.
KLEPE TİPLERİNE GÖRE EKONOMİZERLER
· BY-PASS KLEPELİ TİP : Ekonomizer üzerine monte edilen
klepe sayesinde ekonomizerdeki olası arıza veya
bakımlarda sistemin durmadan çalışmasını sağlayan
ekonomizer tipidir. Klepe sızdırmazlığının iyi olması verim
için önemlidir. Bu tür ekonomizerler ayrı bir ünite olarak
yapılırlar. Ekonomizerin yan tarafında temizleme için adam girme
ve temizlik kapakları mevcuttur.
· BY PASS KLEPESİZ TİP : Üzerinde herhangi bir klepe
olmayan ,duman gazını üzerinden geçirip bacaya drekt
veren ekonomizer tipidir. Genellikle küçük kapasiteli
işler için tercih edilmektedirler. Ekonomizer bakım
veya arızalarında sistemi durdurma zorunluluğu vardır.
EKONOMİZERDE KULLANILAN KANATLI BORU TİPLERİ
Endüstriyel uygulamalarda genellikle I tipi Kanatlı boru tipi kullanılır. Sıcaklığa göre boru ve kanat malzemesi değişkenlik gösterirler. I tipi kanatlı borular fin malzemesinin boruya kaynaklanma yöntemine göre çeşitlilik arz ederler .
Bunlar ;
· Yüksek Frekans Kaynaklı Kanatlı Boru : Yüksek Frekans Kaynak Yöntemi ile fin ( kanat ) boru üzerine % 100 sürekli kaynaklanır. Bu yöntem günümüz itibari ile en uygun ve en iyi performans veren yöntemdir. Borudaki kanatlarda zamanla açılma olmadığı için ekonomizerin performansı sürekli aynı kalır.Bu nedenle en çok tercih edilen boru tipidir.
Diğer Kanatlı Boru tipleri :
· Kaynaksız Kanatlı Boru :
· Gazaltı Kaynaklı Kanatlı Boru :
· Kaynaksız-Sıcak Daldırma Galvanizli Kanatlı Boru :
ERALP KAZAN olarak dizayn edip ürettiğimiz ekonomizerlerimizde ; en üst ve en verimli teknoloji olan Yüksek Frekans Kanatlı Boru kullanmaktayız. Bu sayede ekonomizer verimlerimiz daha yüksek ve uzun vadede aynı performansı sağlamaktadır.
PRATİK VERİM HESABI
Yaklaşık olarak Her 20 °C Sıcaklık Düşümü ile %1 verim kazancı olur.
Örneğin ;
220 °Cden 120 °Cye düşülen duman gazı sıcaklığı ile %5 verim kazancı elde edilir.
ERALP KAZAN olarak yapmış olduğumuz tüm ekonomizerlerin motajını yapıp devreye aldıktan sonra ücretsiz olarak verim değerlerini müşterilerimize ölçmekte ve raporlamaktayız. Müşterilerimiz arzu etmesi halinde üçüncü taraf kuruluşalar da verim analizi yaptırabilmektedir.
EKONOMİZER AMORTİSMANI
Mevcut kazan verimi, fabrikanın çalışma periyodu ve vardiya sayısı uygulama yöntemi ve bir çok parametreye bağlı olarak yapılan yatırım 6-20 Ay aralığında kendini amorti etmektedir.
ERALP KAZAN olarak müşterilerimize ekonomizerin amortisman süresi konusunda teklif sürecinde çalışma yapıp, müşterimizin ekonomizerin amortisman süresini öğrenmesini sağlamaktayız.
KULLANIM ALANINA GÖRE TÜRLERİ
BESİ SUYU EKONOMİZERİ
Kazana girecek besleme suyunu ısıtmak için atık baca gazının enerjisini suya transfer ederek çalışırlar. Duman gazı içeriği ve sıcaklığına bağlı olarak bir çok ekonomizer karbon-çelik malzemeden üretilirler.
Besi suyu ekonomizeri ile kazan verimine ve çalışma periyoduna bağlı olarak % 5e kadar verim artışı sağlanabilir.
Besi suyu ekonomizerlerinin uzun süreli işletilmesi için «Degazör Sistemi» entegre edilmelidir.
Kazan seviye kontrolü «Oransal Besleme» ile yapılmalı ve mevcut sistemlere entegrasyonunda pompa ve brülör basınçlarının ilave oluşacak su ve gaz karşı basınçlarını karşılaması gerekmektedir.
YANMA HAVASI ÖN ISITMA EKONOMİZERİ
Atık Baca gazındaki ısı enerjisini alıp, brülör yanma havasını ısıtmaktadır. Sistemde besi suyu ekonomizeri arkasına konulunca ; %2 civarında, sadece Yanma Havası ekonomizeri konulması durumunda %4-5 civarında kazan verimi arttırılmış olmaktadır.
Tek olarak tasarlandığında genellikle kuru (yoğuşma olmaksızın) çalışır. Besi suyu ekonomizeri arkasına yapıldığında ise duman gazı sıcaklığına bağlı olarak yoğuşmadan dolayı ( ıslak çalışma ) gaz tarafı paslanmaz malzemeden olmalıdır.
Yanma Havası Ekonomizerin çalıştırılması ayrı hava fanlı brülör ile yapılmaktadır. Bu nedenle yanma havası ekonomizeri düşünülen işletmelerin, brülör tercihlerini önceden buna göre yapmalıdır .
Mevcut sistemlere entegrasyonunda fan basıncının ilave oluşacak taze hava ve duman gazı karşı basınçlarını karşılaması gerekmektedir. Ayrıca brülör mekanik aksamının, öngörülen hava sıcaklığına uygun yapıda olması gerekmektedir.
KULLANIM SUYU EKONOMİZERİ
Bir mahallin veya havuz suyunun ısıtılması için atık gazın enerjisinden yararlanılan ekonomizerlerdir. Kullanılan suyun içindeki Oksijenin ( O2 ) yol açacağı korozyon nedeni ile paslanmaz olarak üretilirler. Isıtılacak su giriş ve çıkış sıcaklığı yada debisine bağlı olarak yoğuşmalı ekonomizer ile en yüksek verim elde edilebilir. Baca gazı sıcaklığı bu sayede 60 0C ye indirilebilinir.
Besi suyu ekonomizeri arkasına konulduktan sonra % 2 civarında kazan veriminde artış sağlarlar .
Sistem bir mahallin ısıtılmasında kullanılıyorsa, ihtiyaçtan daha fazla suyun ısınması için duman gazını by-pass eden otomatik mekanizmalar başlangıçta tasarlanmalıdır.
İYİ BİR EKONOMİZERDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Öncelikle çok iyi tasarlanmalıdır,
Isıtıma yüzeyi yeteri kadar olmalıdır. Gerektiğinden büyük yada gerektiğinden küçük ısıtma yüzeyine sahip olmamalıdır.
Çalışma şartlarına uygun malzeme seçilmelidir.
Isıtma yüzeylerindeki kirlenmeleri temizleyici önlemler alınmalı, müdahale imkanı sunmalıdır.
Ortalama ısı transfer katsayısı ve basınç düşümü ile optimize edilerek yeteri hızda tasarlanmalıdır.
Kanatlı boru kullanılıyorsa, kanatlar boruya tam nüfuziyetli kaynatılmalı dolayısıyla ısı transferi mükemmel olmalıdır.
Performansının uzun süre aynı kalması sağlanmalıdır.
Ürün Resimleri


Bursa Merkez: MUSTAFA KEMAL PAŞA - BURSA
Fabrika: M.Kemalpaşa O.S.B 3.Cadde No:11
Tel: +90 224 632 60 70 - 10 HAT Fax: +90 224 632 60 80