Vaillant doldurma musluğu nerededir? ve doldurma musluğu hakkında genel bilgileri bu yazı altında bulabilirsiniz.
Öncelikle vaillant kombi modellerine göre musluğun nerede olduğu değişkenlik gösterir. Yeni ve eski modeller arasında model farklılığı olduğu gibi görsel görünümlerinde de farklılık gösterir. Şimdi sizlere tüm vaillant modellerinin doldurma vanasının nerede olduğunu ve nasıl kombiye su basılır resimler ile açıklamaya çalışacağız.
Birinci modelimiz vaillantın en eski modeli olan vck servisi kombi doldurma musluğu aşağıdaki resimde gördüğünüz gibidir.
Yukarıda yan kapak açıkken çekilmiş vaillant vck servisi kombi su doldurma musluğu işaretlenmiş olarak görüyorsunuz. Kombinin alt kısmına bakıldığında sağ taraf köşede olan bu vana cihazın suyu eksildiğinde veya tamamen bittiğinde su doldurmamız için kullanılır. Aynı beyaz plastik başlıklı bir vana da hemen kombinin altında orta kısımda bulunan vana ise sıcak su debisinin istenilen ayarda olmasını sağlayan ayar vanasıdır.
İkinci olarak vaillant vuw kombilerin su doldurma vanası resmi aşağıdadır.
Yukarıda görmüş olduğunuz vana orjinal de ortasında tornavida yerine bağlı L şeklinde dökümden yapılmış anahtar bulunur. Fakat döküm olan L şeklindeki bu parça zamanla yerinde çıkıyor veya kırılıyor. Eğer kombi üzerinde yukarıda gördüğünüz parçanın üzerinde bu anahtar yok ise tornavida yardımı ile vidayı çevirerek su doldurabilirsiniz.
Yine vaillantın yeni nesil kombilerinde aynı doldurma vanası kullanılmıştır. Değişiklik olarak yukarıda söylediğimiz gibi L şeklinde metal parça kırıldığından dolayı aynı musluk üzerine çevirmek için yeni modellerde beyaz bir plastik kelebek şeklindeki vana kullanılmıştır.
Isınmada en büyük problemlerin başında diyebileceğimiz sorunlardan birisi petekler iyi ısınmıyor şikayetidir. Kış aylarında kalorifer petekleri bazı sorunlar dolayısı ile randımansız çalışır. Şimdi sizlere bu sorunlardan nasıl kurtuluruz detaylı resimli anlatım ile çözüme kavuşturacağız. Aşağıda verilen bilgiler servis ekiplerimizin ve bizim edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda verilmiştir.
Çoğu kullanıcı ilk petekleri iyi derecede ısınıyor fakat son bir veya iki peteğinin ilk petekler kadar ısınmadığı şikayeti ile karşılaşır. Yine ikinci en sık olarak karşılaşılan 1 veya tüm peteklerin bazı bölümlerinin ısınmadığı problemi ile karşılaşırlar. Şimdi bu her iki sorun için çözüm yollarını takip ediniz.
Son petekler ısınmıyor
Bu sorun ile karşılaşıyor iseniz yani kombiye en yakın 1 veya 2 petek yeterli derecede sınıyor diğer petekler az sıcak veya hiç ısınmıyor ise birinci sebep cihazın pompası gücünü kaybetmiş olabilir. Bundan emin olabilmek için bazı işlemler yapacağız. Eğer pompamız arızalı değilse yapacağımız teknik işlemler sonrasında son peteklerin ısındığını görebilirsiniz. Ayrıca daha iyi konforlu bir ısınma sağlayacağız.
Reglaj ayarı
- Tüm petekleri hem alt vana hemde üst vanalarını en sonuna kadar açıyoruz.
- Kombiye en yakın birinci peteğin alt kısımdaki vanasını bir tur açıyoruz.
- Kombiye en yakın ikinci peteğinde alt vanasını iki tur açıyoruz. Bu şekilde 3 ve 4 peteği birer tur artırarak açıyoruz.
- En sonda kalan peteğin her iki vanasını sonuna kadar açınız.
- Cihazımız son olarak kalorifer konumunda çalışır iken peteklerin hava anahtarından varsa havalarını alın. Eğer sistemde hava var ise kombinin su basıncı düşecek tamamlamayı unutmayınız.
Yukarıdaki işlemler regaj ayarı olarak adlandırılır. Bu işlemleri tamamladıktan sonra kalorifer konumunu en az 30 dk çalıştırınız. Son peteğinizin ilk petek düzeyinde ısındığını göreceksiniz. Eğer halen son peteğiniz istediğiniz dereceye ulaşmıyor ise kombinizin sirkülasyon pompası arızalıdır.
Peteklerin alt kısmı veya üst kısmı ısınmıyor
Bu durumda petekler tıkalı, çamurlu veya radyatörler de hava vardır. Yapmanız gereken radyatör hava anahtarından havalarını kontrol edin. Cihazın su basıncını 1,5 ( bir buçuk ) bar seviyesine getirin. Eğer ısınma sağlanamadıysa kombi servisleri tarafından sağlanan petek temizleme ( yıkama ) işlemi yaptırınız. Radyatör kanallarında zamanla oluşan çamur gözleri tıkayarak sıcak su dolaşımını engeller.
Yukarıda verdiğimiz her iki başlık içinde ısınma sorunu için verdiğimiz bilgiler ile çözüm bulamadı iseniz kombinizin gaz ayarı kontrolleri yapılmalıdır. Vaillant kombi servisi bakım işlemleri sırasında kombinizin gaz ayarı ve reglaj ayarlarını yapmaktadır.
Kombilerin en hassas ve en işlevci parçası 3 yollu gurubu ile ilgili tüm detaylarına kadar paylaşmaya çalışacağım.
Üç yollu gurup vana ve motor sadece çift eşanjörlü olan yoğuşmalı, konvansiyonel cihazlarda bulunur. Farklı tip ve çalışma sistemine sahip üç yollu vana ile birlikte motorları yeni teknolojide üretilen kombilerde günümüzde kullanılmaya devam etmektedir.
Üç yollu vana nedir?
Çift eşanjörlü cihazların kalorifer ile sıcak suyu ayıran bir sistemdir. Özetlemek gerekirse üç yollu vananın görevi kalorifer konumu istenildiğinde sıcak su yolunu kapatıp kalorifer hattını açar. Yine tersi olan sıcak su istenildiğinde kalorifer hattı kapatılarak sıcak su hattına bağlı olan ikinci yani plaka eşanjörin içerisine ısınan suyu gönderir.
Üç yollu vana modelleri kombi üreticilerinin farklı modelleri ile çeşitlilik gösterir. Fakat sistem çalışma mantığı olarak aynı görevi yapar.
Üç yollu vana motoru
Mekanik mebran jontalı cihazlarda üç yollu vana tek başına çalışırken mebran kullanılmayan yeni nesil üç yollu vanalar üzerine takılı motor sayesinde sistemi kontrol eder.
Üç yollu motor kullanılmış bir cihaz çift eşanjörlü kombidir. Bu cihazların üç yollu grupları içerisinde bulunan jontalı mili hareket ettirerek konum değiştirmesini motor vasıtası ile gerçekleştirir.
Arıza belirtileri
Arızalanmış bozuk üç yollu vanalar da yaşanan problemleri sizlerde test ederek bulabilirsiniz.
Başlıca arıza belirtisi örnek olarak yazın sıcak su açıldığı zaman iyi derecede ısınmıyor ve kombiye en yakın petek veya bir kaç radyatör ısınıyor ise üç yollu vana kalorifer sistemine kaçırıyordur. Bir diğer belirti kalorifer konumunda cihaz çalışıyor ve derece hızlı bir şekilde yükseliyor, kombi kendini kapatıyor ise burada yine vanamız kalorifer hattını açmamıştır.
Umarım bu bilgiler sizin için yeterli olmuştur. Bize üç yollu vana sorunlarınız veya diğer bir başka kombi arızalarında arayarak teknik bilgi alabileceğinizi unutmayınız.
Vaillant kullanıcılarımıza nasıl enerji tasarrufu ve verimliliği artırırız hakkında altın değerinde bilgiler vermeye devam ediyoruz. Aşaağıda verilen bilgiler tamamen bizim kendi düşüncemizdir.
Kombiler de enerji tasarrufu
- İyi derece bir dış cephe yalıtımı %30-40 lara varan enerji tasarrufu sağlayabilir.
- Orta derecede yapılan cephe mantolama %15 ile 20 arasında yakıt tasarrufu sağlayabilir.
- Gaz ayarı kombiler fabrika çıkışında kapasitesi en son ayarlarda gelir ve o şekilde monte edildiğinden dolayı cihaz gaz tüketiminde fazla yakıt tüketebilir. Petek sayısı ve boyları hesaplanarak evin metre karesi de göz önüne alınarak gaz ayarı yapılması ciddi ölçüde %20 lere varan tasarruf sağlar.
- Oda ve ortamda termostat veya termostatlı vana kullanmak size %10 tasarruf sağlayabilir.
- Yıllık bakımı yapılan kombi çalışma sistemini rahatlatır ve cihazın az da olsa enerji tüketimine yansır.
Tüm bu işlemler cihazın uzun yıllar hizmet etmesini sağlarken işlemleri yapılmayan cihazlara göre aylık gaz faturalarınız da büyük oranda tasarruf etmenize destek olacaktır.
Verimi Arttırma
Yine verimi artırmak ve faturanızı düşürmek için kullanıcı hatalarına da çok dikkat ediniz. Doğru bilinen yanlışlar faturanıza yansıyabilir. Bunlardan birincisi kışın evde bulunmadığımız kısa sürelerde cihazı kapatarak evden ayrılmamız veya gece kombiyi kapatmak faturanıza bir artı avantaj sağlamaz. Düşünecek olursanız kışın soğuk aylarda cihazı 4-5 saat kapalı tuttuğumuzda ortam tamamen soğuyacaktır. Tekrar cihazı çalıştırdığımızda cihaz istenilen dereceye ulaşması için uzun süre yüksek performans çalışması gerekir. Böylece yüksek yakıt tüketimi kaçınılmaz olur. Peki kapatmasak yine gaz sarfiyatı olacak diyorsunuzdur? evet tüketim olacak fakat ortam istenilen dereceyi zaten yakaladığı için cihaz kısık modülasyon da çalışır ve az miktar yakıt harcar. Yani yukarıda verdiğim örnekte 4-5 saat eden ayrıldık geri geldik evimiz buz gibi ve ısıtmak için harcanan enerji siz cihazınızı kısık ayarda açık tutsaydınız aynı olacaktı.
Daha doğalgazın İstanbul’a yeni geldiği günlerdi vaillant kombiyle tanışmamız. O zamanlar tek tük Almanya’dan sipariş verilip, getirtiliyordu. Biz de tabi vaillant deyince ve de Alman markası olunca evimize onu tercih ettik. Montajı yapıldı ve bizi ilk defa ısıtmaya başladı. İşte o gün, bugündür hala ayrılmadık. İlk günkü gibi evimizin baş köşesinde suyumuzu ve evimizi ısıtıyor. Çok değil, sadece bir kaç kez ağrızalandı ama hepsi de basit problemlerdi. İyi ki de daha o gün biz ( vaillant ) demişiz. Yoksa kim bilir, kaç defa yeni kombi almak mecburiyetinde kalacaktık.
Kombim vaillant ın belkide bu dayanıklılığının bir sebebi de bakımlarını aksatmadan yaptırmamız. Tabii öncelikle kaliteli ve sağlam olması. Servis ağındaki çalışanlarının da tecrübe ve kalitesini de işin içine katarsak, süperiz aile boyu!
Teşekkür ederim vaillant, kalitenden ve yıllardır bize hizmetinden dolayı….
Tartışmasız kombi servislerinin dile getirdiği en iyi kombi vaillant kombiler birinci sırada yer alır. Birinciliği sadece Türkiye de değil Dünyada elinden bırakmayan bir prensip ile çalışmalarını sürdüren vaillant firması farkında olduğu kalitenin zarar görmemesi adına her yeni model kombi için çok titiz çalışarak yenilenen teknolojiyi doğru kullanarak kombiler üzerinde büyük özveri ile çalışmaktadır. Ben buradan kesinlikle vaillantın başarısının profesyonelce kurduğu düzene bağlıyorum. Mühendislerinden, servis ekiplerinden, satış temsilcilerine kadar disiplinli ve sistematik görevlerini eksiksiz ve güvenle yerine getirmeleri vaillant markasına büyük değer kazandırıyor.
Şimdi gelelim neden birinci sırada Dünya üzerinde liderliği elinde tutabiliyor sorusuna cevap verelim. Öncelikle Vaillant ürettiği kombilerin tüm parçaları kendisine ait patentli parçalardır. Bu şu demek oluyor vaillant kombilerde kullanılan parçaları bir başka marka kombi üzerinde göremeyiz. Bu bağlamda dikkat ederseniz ülkemizde bulunan kombi markalarını inceleyecek olursak %60 cihazlar da bulunan parçaların tümü aynı ürünlerden kullanılmaktadır. Burada sadece marka adı değişir, oysaki kombi cihazının içindeki tüm parçalar aynıdır. Gördüğünüz gibi vaillant bu kombilerde kullanılan hiç bir çekirdek kadar dahi küçük parçayı kendi markası altında kullanmaz.
Biz vaillant kombi servisi adına bu bilgileri tıpkı satıcı temsilciler gibi kombi seçiminde bilmenizi istediğimiz için konuyu paylaşma gereği duyduk. Umarım neden vaillant kombi olması gerektiği hakkında yararlı bilgi olmuştur.
Vaillant kombi kullanan tüm kullanıcıların emin olun başı öyle kolay kolay ağrımaz. Kalitesi ve sağlamlığı ile kombi de en çok tercih edilen esas markaların bir tanesi. Aldığınız ve evinize kurdurduğunuz vaillant kombiye iyi baktığınız müddetçe size 15 ila 20 yıl hizmet edecektir.
Müşterilerimizden çok sık duyduğumuza göre, öyle arıza vermesi de biraz zor. Hatta diyebilirim ki ilk 8 yıl hiç ufak bir problem bile yaşamasınız. Tabi bunun için sizin de ona düzenli bakım yaptırarak itina göstermenigerekecektir. Sadece bunu yapın yeterli olur.
Biz kombi teknik servisi olarak genelde vaillant kombiyi gönlümüz serin olarak tavsiye ediyoruz. Çünkü teknik servisi olarak vaillant kombiye en yakın biziz. Üreticilerinden sonra onu en iyi biz yakınen biliyoruz.
Vaillant kombiniz varsa, bir de servisiniz güvenilir ve tecrübeli ise, kombiden yana çok şanslısınız. Dileriz vaillant kombinin evinize verdiği huzur ve sıcaklık hiç bitmesin.