... konulu sunumlar: "KÖY İÇME SUYU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU"— Sunum transkripti:
1KÖY İÇME SUYU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU
2İÇME KULLANMA SUYUGenel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orijinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve ticari amaçla satışa arz edilmeyen suları,
3Temiz su: Patojen mikroorganizmaları ve zararlı kimyasalları içermeyen sulardır. Sağlıklı su: Temiz olan ve yaşam için gerekli mineralleri optimal düzeyde içeren sulardır.İçilebilir su: Olağanüstü koşullarda temiz, olağan koşullarda sağlıklı sulardır.
4Sağlıklı içme ve kullanma suyuna sahip olmak insanların en önemli hakkıdır
5güvenilir su temini hiç bir zaman için Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı vegüvenilir su temini hiç bir zaman içinihmal edilemeyecek bir gereksinimdir.
6Su doğal ve sınırlı bir kaynaktır Öncelikle sağlıklı ve içilebilir suyun sürdürülebilir bir şekilde temini gerekmektedir.
7Özellikle yaz aylarında insan ve hayvan dışkısı ile kirlenen suda mikroorganizmalar kolaylıkla taşınırBu tür suların içilmesi, gıda hazırlamada kullanılması, banyo yapılması ile mikroorganizmalar bulaşabilmektedir.Tifo kolera sarılık vb. hastalıklar örnek verilebilir.
8Suyla bulaşan hastalıkların tedavi masrafı yüksek olduğundan ekonomik kayba sebep olmakta ayrıca okullara devamsızlık ve iş gücü kaybı oluşmaktadır.
9SU DEZENFEKSİYONUNDA AMAÇ Sağlık açısından zararlı olabilecek mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesidir.Su depolarının düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi güvenli içme ve kullanma suyu temininde en önemli basamaklardan birisidir.
10Bu nedenle her depo mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Depolarda zamanla çözünmeyen katı partiküller, algler ve mikroplar çoğalmaya başlayabilir.Suyunuzun geldiği kaynağın temiz olması depolarda zamanla oluşacak kirlenmeyi ortadan kaldırmaz sadece geciktirir.Bu nedenle her depo mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
11DEPO KİRLİLİĞİNİN BELİRTİLERİ BulanıklıkKötü tat ve kokuRenk değişikliğiAncak bu tür değişiklikler olmasa bile yılda en az bir kez su depoları temizlenmelidir.
12DEPOLARIN TEMİZLEME ZAMANI Depo temizliği için ideal zaman aralığı 6 aydır.Özellikle sonbahar yağışlarının yoğun olduğu Ekim-Kasım aylarında ve yükseklerde karların erimeye başladığı Nisan - Mayıs aylarında depolar temizlenmelidir.
13İÇME VE KULLANMA SULARININ DEZENFEKSİYONU Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırma işlemlerine dezenfeksiyon denilmektedir
14Mikrobiyolojik kirleticiler suda bulunabilecek diğer kirleticilerle kıyaslanmayacak derecede büyük ve yaygın tehdit oluşturabilmektedirler.
16Klor: Dezenfektan maddeler arasında, özellikle; - Ucuzluğu,uygulama kolaylığı ve sonuçlarının denetlenmesi yönünden en uygun dezenfektandır.Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu sulara klor ilavesi sonucu meydana gelebilen halojenli bileşiklerin insanlar için kanserojen olmadığını açıklanmıştır.
17Klor,Gaz halinde doğrudan doğruya yada klor tableti şeklinde kullanılır.Klorun, dezenfektan etki gösterebilmesi için su ile en az 30 dakika temas etmesi gerekir.
18İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde uç noktalardan alınan numunelerde serbest bakiye klor miktarı mg/L olmalıdır
19DEPOLANAN SULARIN KLORLANMASI Depolanmış sulara klorlama yapılmadan önce;Depoda bulunan su miktarının hesaplanmasıDepoya giren ve çıkan su debisinin ölçülmesi gereklidir.Depoda bulunan su için hacim hesabı, giriş ve çıkış için debi hesabı yapılır.Daha sonra klorlama işlemine geçilir
20DEPO TEMİZLİĞİNİN AŞAMALARI 1-Dağıtım vanasını ve temiz su giriş vanasını kapatılır ve depodaki tüm suyu tahliye vanasından dışarı boşaltılır.2-Deponun dibinde biriken balçık, mıcırı deponun dışına çıkartılır.3-Deponun tüm yüzeyleri (taban ve tavan dahil) temiz bir fırça kullanarak iyice yıkanır.4-Deponun tüm yüzeyleri 1/40 sulandırılmış çamaşır suyu veya kireç kaymağı ile fırçalayarak yıkanır.5-Deponun üzerindeki açıklıktan güçlü bir su kaynağı ile yıkanan tüm yüzeyler temiz su ile durulanır ve bu durulama suyunun depoda birikmeden tahliye borusundan dışarı atılması sağlanır. Depoya tekrar girilmez.
216-Depo doldurularak 5 ppm olacak şekilde klorlanır 6-Depo doldurularak 5 ppm olacak şekilde klorlanır. Dağıtım vanaları açılır ve şebekeye su verilmeye başlanır, depodaki su seviyesi yarıya inene kadar bu işleme devam edilir ve daha sonra dağıtım vanası ve en az dört saat depo giriş ve çıkışı kapatılarak depo iç yüzeylerinde ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanır. Böylece şebekenin de dezenfeksiyonu sağlanmış olur.7.Depodaki su; dört saatin sonunda veya sabah erken saatlerde tahliye vanası aracılığı ile tamamen boşaltılarak temiz su dolması sağlanır ve dağıtım vanaları açılarak normal düzeyde klorlama işlemine devam edilir.
22DEPONUN KLORLAMA ZAMANI Deponun kapasitesine ve suyun kullanılma süresine bağlıdır.Her depo dolumunda klorlama yapılmalıdır öncelik otomatik klorlama cihazı kullanmaktır
23Müdürlüğümüz tarafından sizlere verilen tabletlerin her biri 9 ton su içindir. Yani 9 ton suya 1 tablet olacak şekilde hesap yapılarak depo kapasitesine göre kaç tablet kullanılacağı hesaplanmalıdır.Tabletler suya karıştırılmadan önce küçük bir kap içinde ezilmeli ezilirken teneffüs edilmemelidir.
24Depoya ilave edilmeden önce ezilerek toz haline getirilen tabletler bir kap içinde sulandırılarak tam erimesi sağlanmalıdır.Klorlama işleminde, depo yarıya kadar suyla doldurulup, hesaplanan miktarda klor eklendikten sonra üzerine su ilave edilerek depo tam olarak doldurulmalıdırBöylece depoya ilave edilen klorun, depo içine homojen dağılımı sağlanır
42ÖRNEK BİR SU DEPOSUNDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Yerleşim yerinden yüksek bir mevkide olmalıÇevresinde sağlık koruma bandı bırakılmalıBoya badanası yeterli olmalıKapı ve pencereleri korunaklı olmalıHavalandırma borusu olmalıTahliye vanası ve numune alma musluğu bulunmalı
43Depo içinde demir aksamın paslı olmaması gerekmektedir Mümkünse depo içi fayansla kaplı olmalıOtomatik klorlama cihazı konulmalıDepo temizliği ve klorlamasından sorumlu bir kişinin mutlaka olması gereklidir.