Tüm iklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanmak üzere, dış ortam koşullarında montaj ve çalışmaya uygun olacak şekilde (S) Standart Ses Seviyeli ve (L) Düşük Ses Seviyeli tiplerde imal edilirler.
Batarya
Kalıp geometrisi : 25 mm x 22 mm
Bakır borular Ø 3/8"
V-tipi alüminyum lamel
Lamel arası 2,1 mm tasarlanmıştır.
Giriş – çıkış kolektör malzemesi bakırdır.
İzin verilen en yüksek çalışma basıncı Ps=21 Bar.
Şaşırtmalı boru dizilimi.
Soğutucular R404A, R507C, R22, R134A, R407C soğutucu gazlarla çalışmaya uygun tasarım.
Pozitif basınçla sevk.
Kasetleme
Kondenser üniteleri kendini taşıyıcı bir konstrüksiyona sahiptir ve monte edileceği zemine ilave bir konstrüksiyona ihtiyaç duymadan yerleştirilebilir.
Kasetleme malzemesi olarak UV ve korozyon koruması sağlayan elektrostatik toz boya kaplı galvanizli çelik kullanılır.
Opsiyonel olarak likit depolu veya elektrik panolu yapılırlar. Korozif atmosferlerde çalışma durumunda epoksi, hidrofilik kaplı alüminyum kanatlar ve komple epoksi kaplı batarya opsiyonel olarak kullanılır.
Katalogda belirtilmeyen özel ürünler için lütfen satış departmanı ile irtibata geçin.