Basit görsel kontroller, bir ilke olarak, yenileme altındaki evin inşaat alanının elektrik sisteminin güvenilirliğini tahmin etmeyi mümkün kılar.
Elektrik ve Yeniden Yapılanma
Yenilenmeye maruz kalan evlerde veya binalarda elektriğin oluşması siteleri işlerin yürütülmesi sırasında, şantiyeler için en hassas argümanlardan biridir ve her zaman gereken özenle ele alınmamıştır.
Elektriksel şantiye sistemleriyle ilgili yönlerden biri, tehlikeli olduğu kadar basit, elektrik sisteminin özellikleriyle ilgili bilgilerin genellikle farklı alanlarda geliştirilmesi için mevcut olabilecek farklı şirketler arasında paylaşılmamasıdır. işleme.
Kuralları CEI 64 elektrik sistemlerini düzenleyen, inşaat sahasındaki bir elektrik sisteminin tüm bileşenlerini ve aynı tesisin tabi olduğu kısıtlamaları ayrıntılı ve kesin bir şekilde tanımlarlar.
Şantiyenin elektrik sistemlerinin aynı zamanda, örneğin şantiyeye elektrik getiren ve teslimat noktasında elektrik sağlayan güç kablosu gibi, aynı şantiye tarafından tanımlanan alanın dışında da elektrik elemanları içerdiğine dikkat etmek önemlidir. şantiyeden onlarca metre uzakta da olabilir.
Yönleri arasında
temelEvini veya kendi binasını yenileyen herhangi biri tarafından basitçe doğrulanabilen bir şantiye elektrik sisteminin koruması ve yerleşimleri var: her biri alma şantiyede bulunan elektrik kendi kablosuyla desteklenmelidir; sırayla, elektrik kablosunun (panelde) yukarı veya aşağıya eşit veya daha büyük akım kayıpları varlığında müdahale edebilen bir otomatik diferansiyel koruma cihazına sahip olması gerekir. 30 mA.
İnşaat çerçevesi kolayca yerleştirilebilecek şekilde yerleştirilmelidir ulaşılabilir ve tüm çalışanlar tarafından, çeşitli süreçlerle bağlantılı insanların ve araçların hareketleriyle uyumlu olarak kullanılabilir; konum çerçeve inşaat sahasında bulunan çeşitli elektrik yüklerinin mümkün olduğu kadar yollardan elde edilmesini de garanti etmelidir. doğrusal ve mümkün olduğunca kısa; aynı şantiye çerçevesinin etkin derecede korumaGenellikle uygun bir kapak IP44 koruma derecesini garanti eder, aynı kapı üzerinde koruma derecesinin tanımı verilmiştir.
Özel dikkat cihazı kapsar tutuklama şantiye yakınında bulunan bu cihaz aynı zamanda şantiyede beton mikserleri, vinçler, pompalama üniteleri ve benzeri gibi en tehlikeli ve yüksek güçlü ekipmanlara da monte edilmelidir.
Talep, ev veya bina sahibi tarafından tadilattan geçecek belgelerin Onayladı şantiyenin elektrik bileşenlerinin kalitesi ve etkinliği, güvenilirlikleri için gerekli garantilerin alınmasını sağlar; bilhassa bina resimleri için, tüm parçalarının bütünlüğünün görsel olarak doğrulanmasına ek olarak, on veya onbeş yaşına eşit veya ondan daha büyük bir yaş olarak, eski olarak sınıflandırılması yeterlidir ve bir yeni çerçeve
Herkesin yapabileceği bir başka basit kontrol, evinin şantiyesinin veya yenilenen binadaki şantiyesinin elektrik sistemleri ile ilgili olarak, şantiyede mevcut olan tüm metal karkasların topraklanması, özellikle de iskeleye dikkat edilmesi.
topraklama tüm metal karkasları ve yabancı kütleleri bir ya da daha fazla yer altı sondajına bağlamak zorunda olan klasik sarı ve yeşil kablo ile yapılmalıdır; sayısı
bunlar genellikle toprağın elektriksel direnç özelliklerine göredir, noktaların konumlandırılması özel işaretlerle uygun şekilde vurgulanmalıdır.
Açıklanan tüm bilgiler, ayrıntılı bir açıklama ile rapor edilmelidir. belgeleme sitede, özel bir panoda veya avluda zorunludur.