

Ürün ayrıntıları:
|Malzeme:||KÜ||Dış Kılıf Rengi:||Siyah veya Özelleştirilmiş|
|Çekirdek:||1&3 Çekirdek||Kablo İşareti:||Özelleştirilmiş Mürekkeple Baskı veya Kabartma İçeriği|
|Kablo Tambur Uzunluğu:||Davul başına 300~450 metre||karakterli:||Zırhlı|
|Vurgulamak:||


medium voltage underground cable,
xlpe medium voltage cables
18/30KV OG Güç Kabloları 1 Damarlı Bakır İletkenli (Zırhlı)(CU/PVC/XLPE/STA/NYBY/NYB2Y)Nominal Kesit:1*50~1*630mm² , IEC 60502/60228'e göre İzoleli Kablo
Uygulamalar:
Tek damarlı kablolar, 3,8/6.6KV ila 19/33KV arasında değişen Uo/U nominal gerilimli ve 50Hz frekanslı elektrik gücünün dağıtımı için tasarlanmıştır.Çoğunlukla güç kaynağı istasyonlarında, iç mekanlarda ve kablo kanallarında, dış mekanlarda, yeraltında ve suda kurulum için ve ayrıca endüstriler, panolar ve elektrik santralleri için kablo kanallarına kurulum için uygundurlar.
Standart:
BS6622
BS 7835 (LSZH Versiyonu)
Not: BS 6622/BS 7835/IEC 60502/VDE 0276'ya göre Tek Damarlı Kablolar
Yapı:
İletken: IEC 60228/BS 6360'a uygun düz tavlanmış bakır veya alüminyum. Bakır iletkenler çok telli (sınıf 2) ve alüminyum iletkenler tek veya çok telli (sınıf 2) olacaktır.
İletken Ekranı: Ekstrüde yarı iletken çapraz bağlanabilir bileşik tabakası iletken üzerine uygulanır ve yüzeyi tamamen kaplayacaktır.Minimum kalınlık 0,3 mm'dir ve maksimum özdirenç 90°C'de 500 Ohm-m'yi geçmemelidir.
Yalıtım: Yalıtım, BS 7655-1.3'e uygun, BS 7655-1.2'ye uygun çapraz bağlı polietilen bileşiği XLPE (GP8)'dir.
Kablo Özellikleri
OG kabloları için sunabileceğimiz özel özellikler:
l Su geçirmez yapı (hem radyal hem de boyuna).
l Seçenekler için kurşun kılıf mevcuttur.
l Ağır titreşime dayanıklıdır.
l Bağlantı sayısını azaltmak için uzun teslimat uzunluklarında mevcuttur.
l 630mm²'ye kadar bakır veya alüminyum iletken.
l Bakır tel veya banttan yapılmış metalik kılıf ve radyal nem bariyeri.
l Dış PE ceketler için farklı seçenekler (LDPE, MDPE & HDPE).
LSF, LSZH & FRPVC için BS 7835, IEC 60332 vb. uyarınca termit önleyici veya UV ışınlarına dayanıklı farklı seçenekler.
lSoyulabilir yalıtım ekranı.
l Toprak arıza akımı taşıma kapasitesini artırmak için çok katmanlı bakır bantlardan veya bakır teller ve bantların bir kombinasyonundan yapılmış metalik ekran.
l Zırhın içine sert çekilmiş bakır tellerin yerleştirilmesiyle artan zırh iletkenliği.
Ürün Özellikleri:
iletkenler
Alüminyum veya bakır iletkenler kullanılır.630mm²'ye kadar olan iletkenler dairesel, sıkıştırılmış ve çok telli olacak ve IEC 60228 sınıf 2'ye uygun olacaktır. 630mm² iletken, üzerine bir kat yarı iletken bant uygulanacağı dairesel telli tip olacaktır.
yalıtım
Bu, iletken ekran ve yalıtım ekranı ile birlikte üçlü ekstrüzyon işlemi altında iletken ekran üzerine uygulanan ekstrüde bir XLPE tabakası olacaktır.
Yalıtım Ekranı
Bu, yalıtım üzerine üçlü ekstrüzyon işlemi ile uygulanacak yarı iletken çapraz bağlanabilir bileşik tabakası olacaktır.
Üzeri Kılıf
Zırhlı kablolarda zırh üzerine, zırhsız kablolarda ise serilmiş damarlar üzerine ekstrüde bir tabaka uygulanır.Dış kılıf malzemesi PVC, PE, HDPE veya MDPE olabilir.bizim
orta gerilim kabloları normalde BS 6622 veya IEC 60502'ye uygun kırmızı PVC üst kılıflarla sağlanır. UV radyasyonlarının etkisi ve farklı toprak bileşimleri gibi çeşitli kurulum hususlarına uyacak şekilde başka renkler sağlanabilir.Kılıfın yerinde test edilmesinin gerekli olduğu durumlarda, grafit kaplı kılıflara ek olarak termit önleyici formülasyonlar da sağlanabilir.
Kablo Kılıflarında Yangın Performansı:
Kablolar ayrıca IEC 60332 standardına uygun özel alev geciktirici PVC kılıflarla da tedarik edilebilir.Ayrıca BS 7211 ve BS 6724 standartlarına veya diğer eşdeğer uluslararası standartlara göre Düşük Duman Halojensiz (LSZH) kılıflı kablolar da tedarik edebiliriz.
Kablo Parametreleri:
18/30 Orta Gerilim Tek Damarlı Güç Kablosu (Zırhlı)


Nom.
Geçmek-
Bölüm
Alan
|Alüminyum Tel Zırhlı Kablolar|


Nom.
yalıtım
Kalınlık


Bakır
Kaset
Kalınlık


Bakır
Tel
Ekran
Alan*


Nom.
yatak takımı
Kalınlık


Zırh
Tel
Boy


Nom.
Kılıf
Kalınlık


Yaklaşık.
Etraflı
Çap
|mm²||mm||mm||mm²||mm||mm||mm||mm||kg/km|
|50||8.0||0.1||16||1.2||2.0||2.2||38||1910||1640|
|70||8.0||0.1||16||1.2||2.0||2.3||41||2240||1820|
|95||8.0||0.1||16||1.2||2.0||2.3||42||2570||1980|
|120||8.0||0.1||16||1.3||2.5||2.4||45||3060||2310|
|150||8.0||0.1||25||1.3||2.5||2.5||47||3430||2510|
|185||8.0||0.1||25||1.3||2.5||2.5||50||3890||2720|
|240||8.0||0.1||25||1.4||2.5||2.6||52||4630||3120|
|300||8.0||0.1||25||1.4||2.5||2.7||54||5330||3430|
|400||8.0||0.1||35||1.5||2.5||2.8||58||6360||3930|
|500||8.0||0.1||35||1.6||2.5||2.9||61||7670||4490|
|630||8.0||0.1||35||1.7||2.5||3.0||65||8870||5020|
Üretici gösterisi:
Neden Zhenglan Kablosunu Seçmelisiniz:
Orta gerilim kabloları monosil prosesi kullanılarak üretilmektedir.6KV'ye kadar PVC yalıtımlı kabloların ve 35 KV'a kadar gerilimlerde kullanım için XLPE/EPR yalıtımlı kabloların üretimi için gerekli olan son derece uzmanlaşmış tesisi, son teknoloji araştırma tesislerini ve titiz kalite kontrol prosedürlerini sağlıyoruz. .Bitmiş yalıtım malzemelerinin mutlak homojenliğini sağlamak için tüm üretim süreci boyunca malzemeler temizlik kontrollü koşullarda tutulur.
İlgili kişi: sales
Tel: +8616638166831