Güç Kablosu-YJV
Ürün ayrıntısı
Kullanım özellikleri
1. Kablo iletkeninin en yüksek nominal sıcaklığı 90 ° C'dir. Kısa devre olduğunda (en uzun süre 5S'yi geçmez), en yüksek
Sıcaklık 250 ° C'yi geçmez.
2. Kabloyu döşerken ortam sıcaklığı 0 ° C'den düşük olmamalıdır
3. Döşeme sırasında izin verilen bükülme yarıçapı: tek damarlı kablo, kablonun dış çapının 15 katından az değildir; çok damarlı kablo, kablonun dış çapının 10 katından az değildir.
Model adı kullanım koşulları
Model \ İsim \ Kullanım Koşulları
YJV YJLV bakır \ (alüminyum) çekirdekli çapraz bağlı PVC yalıtımlı ve kılıflı güç kabloları iç mekanlara, kanallara ve borulara döşenir ve ayrıca gevşek toprağa gömülebilir ve dış kuvvetlere dayanamaz.
YJV22 YJLV22 \ Bakır (alüminyum) çekirdekli çapraz bağlı PVC çelik bant zırhlı kılıflı güç kablosu \ yeraltına döşenmiştir ve harici mekanik kuvvetlere dayanabilir, ancak büyük çekme kuvvetlerine dayanamaz
YJV32 YJLV32 \ Bakır (alüminyum) çekirdekli XLPE yalıtımlı ince çelik tel zırhlı PVC kılıflı güç kablosu \ Yüksek düşme alanları için uygun olan kablo, harici mekanik kuvvetlere ve önemli gerilime dayanabilir
2YJV kablo özellik aralığı
YJV XLPE yalıtımlı kablolar, batı bölgesinde güç eksikliği ve yeraltı düşük voltajlı AC kablolarından (çapraz bağlı polietilen yalıtımlı kablolar) güzel kırsal hava kablolarının geliştirilmesi gibi işlevlerde ve uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. PVC kablo malzemeleri, PVC kablolar, plastik izoleli güç kabloları ekipmana bağlı aşağıdaki alçak gerilim transformatörlerine ayrılmıştır, XLPE kabloları üç katmanlı birlikte ekstrüde edilmiş yüksek gerilim güç kabloları yer altı elektrik şebekelerinin dönüşümü ve yapımı için uygundur kırsal alanlarda. Bağlantı ortamı. PVC güç kabloları VV, VV22, VVP, VVR, çapraz bağlantılı.
güç kablosu
YJV kablosu, kablo YJV22, YJV32 kablosu.
Alev geciktirici kablo
ZRVV, ZRVV22 ZRVLV ZRVLV22.
Yangına dayanıklı tel ve kablo
NHVV NHVV22.
Kontrol kablosu
Devreleri ve koruma devrelerini izlemek için PVC yalıtımlı PVC kılıflı kablonun sıcaklığı 70 santigrat derecedir. Bakır tel ekranlı kablolar, plastik kontrol kabloları, tam adı PVC yalıtımlı ve kılıflı kontrol kabloları olarak ikiye ayrılır. Uygulama standardı GB9330-86'dır. 750V ve altındaki AC anma geriliminin kontrolü için uygundur. Bakır bant korumalı kablo, zırhlı kablo, alev geciktirici kontrol kablosu veya yangına dayanıklı performans.
PVC kontrol kablosu
KVV, KVV22 KVVR
Alev geciktirici tel ve kablo
ZRKVV, ZRKVV ZRKVV22. Kontrol korumalı kablo KVVP, KVVRP KVVRP 2 kez, KVVP22 yangına dayanıklı kablo NHKVV NHKVV22. Kauçuk kılıflı kablolar, yüksek voltajlı kauçuk kılıflı kablolara ve 750V genel kauçuk kılıflı esnek kablolara bölünmüştür. Kullanım alanları: 6 kV ve altında AC nominal gerilimli yüksek voltajlı kauçuk kılıflı esnek kablolar, mobil güç dağıtım cihazları, madencilik makineleri, kaldırma ve taşıma makineleri. Düşük voltajlı kauçuk kılıflı esnek kablolar, 750V ve altındaki AC nominal voltajlara sahip ev aletleri, elektrikli aletler ve çeşitli mobil elektrikli ekipmanlar için uygundur. Üç tür kablo vardır: hafif, orta ve ağır.