Model No: 120
Storagetech’in Model 120 Basınç Vakum Tahliye Vanası, dökme depolama tanklarını ve kaplarını aşırı ve düşük basınçlandırmaya karşı korur. Valfler, tank çatı flanşına veya buhar alanınındaki bir havalandırma borusuna monte edilir.
Kapalı konumda basınç tahliye paleti ve diyafram düzeneği, atmosfere buhar kaybını önlemek için bir contaya sıkıca tutulur. Tank içi basınç arttıkça ürün dolumu ve buhar oluşumuna bağlı olarak tank içindeki basınç yükselir ve ünitenin set basıncına ulaşılması durumunda diyafram açılarak gazı atmosfere boşaltır. Açma ayar noktası, +2,0 mbar ile +60 mbar arasındaki bir aralıktan seçilebilir (+0,8 inç W.C ve +24 inç W.C). Tank güvenli bir basınca döndüğünde vana yeniden kapanacaktır.
Vakum paleti ve diyafram düzeneği benzer şekilde kapalı konumda tutulur. Boşaltma nedeniyle tanktaki iç basınç azaldığında, tank basıncı ile dış atmosferik basınç arasındaki denge değişir ve ünitenin ayarlanan basıncına ulaşıldığında, diyafram açılır ve havayı içeri alarak iç basıncı yeniden dengeler. Vakum ayar noktası, +2,0 mbar ile +60 mbar arasındaki bir aralıktan seçilebilir. (+0,8 inç W.C ve +24 inç W.C). Tank güvenli bir basınca döndüğünde vana yeniden kapanacaktır. Tank güvenli bir basınca döndüğünde ise, vana yeniden kapanacaktır.
Vana tasarımında pürüzsüz, pozitif ve etkili bir çalışma sağlamak için, çeşitli özellikler düşünülmüştür. Gövde, kendi kendini tahliye eder ve damlama halkaları, yoğuşmanın oturma yüzeylerine çökmesini engeller. Teflondan imal edilen bir diyafram ve conta, palet tertibatı kılavuz direkler üzerinde serbestçe hareket ederken, buz oluşumu olasılığını ve vananın açılmasını engelleyen yapışkan artıkları azaltır.
|Pressure||Weight-loaded +2.0 mbar and +60 mbar. (+0.8 inch W.C and +24 inch W.C)|
|Ambient temp||-20°C to +60°C|
|Standard sizes||2” to 12” 50 to 300mm|
|Flanges||API Class 150 RF, DIN PN16|
|Body||Carbon steel, stainless steel, or aluminium|
|Seals||Nitrile, Teflon, and Klingrit|
|Pallet||Stainless steel AISI 304|
|Weights||Carbon steel, stainless steel, or aluminium|
|Paint finish||1-) Powder Coating, Colour RAL 9006


2-) Epoxy Paint, Colour RAL 9006
3-) Customer Specification
|ATEX cert||Ex II 1/2 G c IIB|
The integrity of the seal is tested for leakage in accordance with API Standard 2521 – Use of Pressure-Vacuum Vent Valves for Atmospheric Loss.
The size of the vent should be calculated in accordance with API Standard 2000 (ISO 28300) – Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks or other international standards.
Data sheet, Pressure Relief, Vacuum Relief, and Pressure-Vacuum Relief Valves
Teklif İste
Hızlı bir teklife mi ihtiyacınız var? Aşağıdaki formu doldurun, en kısa zamanda size ulaşacağız