merhabalar,
Fancoil v.s cihazlarda by-pass hattının olması flushing (yani cihaza su girmeden yıkama yapmak)açısından önemlidir.By-pass olmaması fancoil girişindeki pislik tutucuyu geçen malzemeler(boru içindeki yağ,pas ve aşınan metallerin)fancoil serpantin yüzeyinde tıkanmaya sebeb olur.Yeteri kadar ısı yükünü atamaz verim düşer.Zorunluluk yok proje uygulamacı kimseye kalmış bir olaydır.
say.