Petek havası alınmazsa ne olur? 10 numara Garanti çözüm!
Kalorifer peteği havası alınmazsa ne olur? Hava nasıl alınır? Neden peteklerin havasını almalıyız?
Petek hava yaparsa ısının yarısını size yansıtacaktır. Eğer Kalorifer Peteklerinden hava alınmaz ise rahatsız edici sesler çıkarmaya başlar ve sizlerin kombinizin gereksiz yere ısı kaybına yol acar. Bu sebepten dolayı Peteklerinizin havasını almalıyız. Bu işlemi Evde basit bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Garanti Çözüm!!!
Radyatörleriniz ısının yalnızca yarısını veriyorsa veya rahatsız edici sesler çıkarmaya meyilliyse, aşırı basıncı boşaltmanın zamanı gelmiştir. Bir ısıtma sisteminin havasının alınması uzun sürmez, neredeyse hiç malzeme gerektirmez ve sadece biraz el becerisi gerektirir. Peki petekteki hava nasıl alınır?
Peteklerin havasını neden almalıyız?
Tesisatçıya düzenli olarak kontrol ettiren ve bakımını yaptıranlar bile, evdeki bir veya daha fazla radyatörün sadece eşit olmayan şekilde ısındığını zaman zaman fark edeceklerdir. Bazen sistemin içindeki bir şeyin doğru olamayacağı gerçeğine dikkat çeken karakteristik seslerdir. Genellikle tek bir petekte hafif bir tıslama veya guruldama ile başlar, zamanla akustik olarak daha fazla algılanabilir hale gelir ve özellikle gecenin sessizliğinde oldukça rahatsız edicidir. Şimdi peteklerin havasını almak için birkaç dakika planlamak için iyi bir zaman.
Hava radyatöre nasıl girebilir?
Dışarıdan ısıtma sistemlerinin kapalı veya hatta tamamen sızdırmaz sistemler gibi görünse bile, durum bundan çok uzaktır. Salmastra kutuları, sızdırmazlık halkaları ve hatta boruların dişli bağlantıları, ilk başta sadece küçük miktarlarda olsalar bile, doğal yaşlanma süreçleri sırasında farklı oranlarda havanın geçmesine izin verir. Hava ceplerini tetikleyebilecek mikro-ince bileşenleri sisteme akıtan ısıtma sistemindeki suya benzer. Daha eski sistemlerde, pas konusu da bir noktada rol oynar, bu da boruların iç duvarlarına yerleşebilir ve aşırı basınç oluşturabilir.
Eski bir binaya taşınırken öne çıkan özellikler
Eski bir evde veya apartman dairesinde uzun süre oturulmadıysa, ısıtma sisteminin havalandırılması genellikle özellikle acildir. Bu gibi durumlarda, borulardaki bu karakteristik vuruntu, ısıtma sisteminin birkaç ay veya yıl sonra tekrar devreye alınması gerektiğinde sıklıkla duyulabilir. Burada iş için gereken süre biraz daha uzundur, ancak sıhhi tesisat teknolojisi alanındaki sıradan insanların bunu kendileri yapması çok kolaydır. Bununla birlikte, yaş nedeniyle, bu tür sistemlerde uzun süredir kullanılmayan, aşağıdaki bölümlerde tartışılacak olan bazı özellikler olabilir.
Kaloriferlerdeki hava erken aşınmayı teşvik eder, ve peteklerin ömrü kısalır
Aşağıdaki özet, kiracılar ve mülk sahipleri için Petek sistemlerini düzenli olarak boşaltmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir:
Isıtma sisteminde istenmeyen hava ve gaz birikimlerinin sonuçları
- Boru hattı içinde yetersiz ve düzensiz su dağıtımı;
- Özellikle üst katlarda soğuk veya düzensiz sıcak radyatörler;
- Hoş olmayan ıslık, guruldama veya su sıçraması sesleri;
- İstenmeyen oksijen devre boyunca korozyonu teşvik eder;
- Kazanda ve ayrıca bireysel odaların radyatörlerinde tortu ve çamur oluşumu;
- Uzun bir süre boyunca zayıf su sirkülasyonu, kazanda aşırı ısınmaya ve diğer arızalara yol açabilir;
- Radyatör vanalarında veya sirkülasyon pompasında erozyon nedeniyle aşırı hızlı aşınma (hava ve diğer gazlar
- bu hassas alanlarda zımpara kağıdı ile hemen hemen aynı etkiye sahiptir!);
- Ek bakım ve onarımlar nedeniyle artan ek maliyetler;
Evde kendiniz hava almak için malzeme listesi
Normalde çalışan ve serbestçe erişilebilen bir radyatör için, işlemin tekrar edilmesi gerekse bile bu iş beş dakikadan fazla sürmez. Yedek parçalar ve özel aletler genellikle gerekli değildir, bu nedenle ekipman aşağıdaki aletlerle sınırlıdır:
- Piyasada bulunan radyatör anahtarı (içinde kare) veya uygun halka veya lokma anahtar,
- Muhtemelen bir tornavida, çünkü bazı valflerde altıgen kafa yerine sadece gevşetmek veya sıkmak için bir yuva bulunur;
- su toplama tankları;
- silmek için pamuklu bezler;
Radyatör anahtarı yoksa, bisikletin montajı için kullanılan türden bir anahtar veya pense kullanılabilir. (Ucuz ve bazen çok geniş) bir açık uçlu anahtar mutlaka kullanılmamalıdır, aksi takdirde hava alma vidalarının hassas kenarları uygun olmayan uyum nedeniyle çok kolay sıyırır.
Kalorifer petek hava alma anahtarı
Isıtıcıların havasını başlamadan önce
Lütfen ısıtıcının aşırı basınç altında olabileceğini ve buna bağlı olarak sıcak hava veya su çıkabileceğini unutmayın. Bu nedenle, sandaletler veya şortlar değil, sağlam ayakkabılar ve gerekirse koruyucu eldivenler önerilir!
Dikkat!! Gerçek bakım çalışmasına başlamadan önce, genellikle bodrumda ve orada kalorifer kazanının hemen yakınında bulunan sirkülasyon pompası kapatılmalıdır, Eğer kombi kullanıyorsanız öncelikle bir kaç saat önce kapatın.
Evde birden fazla kiracı yaşıyorsa ve ortak sistem kullanılıyor ise, bakıcıya bilgi verilmesi gerekebilir. Sistem kapatıldıktan sonra evin veya dairenin ilk odasını havalandırmaya başlamadan önce 30 ile 60 dakika arasında beklenmelidir.
Peteklerden hava alma işlemi başlangıç noktası – her zaman en üstte
İlgili termostatik vana tamamen açıldıktan sonra artık en yüksek radyatör üzerinde çalışmaya başlanabilir. Karşı yatay bir çizgide, dış kenarda, şimdi dikkatlice gevşetilmiş (yani saat yönünün tersine) bir vida bağlantısı vardır. Yaklaşık yarım dönüşten sonra veya en geç tam dönüşten sonra orta derecede su, hava veya her ikisinden bir kaçış hissedilirse ve akustik olarak hafif bir tıslama duyulursa normaldir. Şimdi sadece ısıtma suyunun kabarcıksız, sürekli ve sessiz bir şekilde vida bağlantısının açıklığından dışarı akmasını bekleyin, ardından tekrar sıkın, ancak çok sıkı değil.
Olası sorunlar
- Vida birkaç kez boyanmış: Uygulanan çok sayıda boya nedeniyle anahtar yerine tam oturmuyorsa, önce eski boya kalıntısı dikkatlice çıkarılmalıdır (spatula, tornavida veya bıçak).
- Hava alma vidası gevşetilemez: genellikle vida başındaki yuvarlak kenarlar sorumludur. Sağlam bir boru anahtarının daha fazla kaldıracı yardımcı olacaktır.
Bu girişimlerin başarısız olması durumunda işi uzman bir firma yapmalıdır. Aksi takdirde, en kötü durumda daha sonra su sızıntısına neden olabilecek vida bağlantısının hasar görme riski vardır.
Boşaltma işlemi için diğer odaların sırası
Hava alma vidasının sıkıca vidalandığından ve kuru kaldığından emin olduktan sonra, termostatik vana da orijinal konumuna geri ayarlanabilir. Aynı seviyedeki sonraki odalar ile devam eder, aynı çalışma adımlarının şimdi prensipte az önce anlatıldığı gibi yürütüldüğü. Bu şekilde, çalışma adım adım ve daha derine, bodrum katına devam edilir, böylece son havalandırma vidası kapatıldığında tüm sistemde hava cepleri olmayan aynı basınç koşulları geçerli olmalıdır.
Peteklerin havası alındıktan sonra Sistemi son olarak çalışma kontrolü
Kalorifer peteklerin hava alma işlemini bitirdikten sonra, sirkülasyon pompası veya kombi şimdi tekrar çalıştırılabilir. Peteklerin havası alındıktan sonra, çalışma basıncının ve önceden ayarlanmış su sıcaklığının tekrar tam olarak oluşturulması için biraz zaman verilmelidir. Bu değerlerin fiilen elde edilip edilmediği termometre veya basınç barometresinde kısa süreliğine izlenir. Daha sonra tüm odaların tekrar incelenmesi önerilir. Ana odak, şüpheli sesler ve herhangi bir su kaçağı için havalandırma vida bağlantılarına bakmaktır.
Yazılarımızı Takip etmeyi ihmal etmeyin 😊
Eğer bilmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız, makalelerimizi buna göre yönlendireceğiz. Şimdiden teşekür ederiz!
“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”
Maneger – I want to be like a pro
After years of Professional Studies, he decided to share his knowledge for those who want to be Professional