RISTA® EXIT SIGN Acil çıkış ve yönlendirme armatürü standart figür ve işaretler ile, yangın deprem gibi doğal afet vb. durumlarda kaçış ve çıkış noktalarının işaretlenmesinde kullanılmak üzere; asma tavan – alçı tavan, taş yünü tavan ve panel tipi tavanlarda sıva altı olarak uygulamaya yöneliktir.Gövde yapısı ve işaret levhası yüksek ısılara ve alevli yangın koşullarına dayanıma sahiptir. Akrilik malzemeden Şeffaf işaret levhası üzerine, çeşitli piktogram ve işaretler veya standartlar doğrultusunda renkli evrensel exit sign figürlerini isteğe bağlı olarak üretilir. Sembolleri yanmaz Serigrafi Boya veya Sticker olarak üretilebiliriz.
Pleksi levhanın dikey düzleminden göbek kısmına SMD LED’ ler ile yönlendirilen ışık kaynağı armatürün sembollerini aydınlatır.
Dahili 1-3 saat seçenekli olarak batarya gücünün yanı sıra devamlı veya kesintide çalışacak şekilde ayarlanabilir.
Güç kaynağı diğer deyişle sürücü-driver gövde içinde tüm ekipmanlarla birlikte yer alır harici bir ünite gerektirmez. Şebeke besleme standartlarına uygun sürücüler kullanılır ve gerilim deki değişkenliklerden dalgalanmalardan etkilenmez. Şebeke gerilimi 150AC/V altına düştüğünde bataryadan kullanım kipine geçer 285AC/V’a kadar yükselen veya dalgalanan voltaj ve gerilimlere dayanıklıdır, 185AC/V gerilimle sarj durumuna geçer, sarj tam dolu olduğunda otomatik olarak kesilir ve bu durumları gösteren bir uyarı ışığı gövde üzerinde görünen bir noktadadır.
Batarya ilk kurulumda 24 saatte tam dolu olarak sarj olur, depolama pili garanti süresince ve sonrasında kullanımlar için dayanacak şekilde NiCD tipi batarya kullanılmıştır.
Sipariş sürecinde isteğe bağlı figür-sembolleri mutlaka belirtiniz Örn: (E-17).
|Özellikler|
|Güç||1~2 watt|
|Yüzey||Çift yüz|
|Koruma sınıfı||IP40|
|Çalışma tipi||Kesintide - Sürekli (opsiyonel)|
|Şarj süresi||24 saat (ilk kurulumda)|
|Kit||1-3 saat (opsiyonel)|
|Malzemeler / Kaplamalar|
|Levha||Pleksi glass (şeffaf)|
|Gövde||Alüminyum veya ABS aktrüzyon|
|Kaplama||elektrostatik toz boya (Al. Gövde için)|
|Semboller||Lateks kesme veya Serigrafi|
|Montaj Detayları|
|Montaj tipi||Sıva altı|
|Klips||Paslanmaz çelik yay|
|Elektrik Ekipmanları|
|Çalışma gerilimi||150~285AC/V 50~60Hz|
|Işık Kaynağı||SMD LED AL PCB üzerinde|
|Batarya-pil||NiCD|
|Sarj başlatma gerilimi||185AC/V|
|Kesinti aktivasyon gerilimi||150AC/V|
|Ürün Kodu||Yanma Durumu||Güç ( Watt )||Yanma Süresi (hr)||Ağırlık (Kg)|
|80-80110||Şebekeden||1||-||0,5|
|80-80110-H1S||Sürekli||2||1||0,5|
|80-80110-H3S||Sürekli||2||3||0,5|
|80-80111||Şebekeden||2||-||0,5|
|80-80111-H1S||Sürekli||2||1||0,5|
|80-80111-H3S||Sürekli||2||3||0,5|
Enerji kesintilerinde açık veya kapalı alanların aydınlatılmasına yönelik 2x4 watt spot tipi mafsallı LED acil aydınlatma armatürü.
Sıva üstü çift yüzlü LED acil yönlendirme armatürü, şebeke kesintilerinde yangın, deprem vb. acil durumlarda otomatik olarak devreye girer.
Klasik etanj armatürlerin T8 led tüplü versionu olan U tipi etanj armatür, polikarbon gövdesiyle ve düşük ısı yayılımıyla oldukça verimli.
Her bir LED projektör ışık kaynağı farkı yönlere esnek bir şekilde yönlendirilebilir, Çeşitli sensör tipleri uygulanabilir.