Fikstürde yanlış bir şey yok. Her zaman böyle fikstürleri güçlendiririm. Aslında, iyi, sağlam, eski bir floresan fikstür, dayanıksız sacdan yapılmış yeni değişikliklerin hepsinden daha iyidir.
Ancak Balast başarısız oldu. Ve bu zaten yükseltme zamanı. Bu, özel transformatörlerle çalışan eski bir "manyetik" balasttır. Transformatörlerin vızıldamasını önlemek için balastı katranla doldururlar. Yaşlanma transformatörleri daha sıcak çalışır ve katran dışarı sızana kadar erir.
Tellerde yanlış bir şey yok, sadece katran içine batırıldılar. Gerçekten isterseniz telleri boya tineri ve sabırla temizleyebilirsiniz.
Bunun dışında katranı göz ardı edebilirsiniz.
"Elektrik bandı ek yeri" korkunç bir işçiliktir ve uygun bir ek yeri ile değiştireceksiniz - mavi veya turuncu bir tel somun yeterli olacaktır.
İleride ne tür floresan tüpü kullanmak istediğinize karar verin:
- Şimdi sahip olduğunuz şey, floresan T12, eski ve tüpler kıt olabilir. Renk kalitesi kesinlikle mükemmel, 98 CRI kadar yüksek, çünkü gov't T12'yi piyasadan çıkarmak için tüm düşük renk kalitesinde tüpleri yasakladı.
- Floresan T8, floresanların en yenisidir ve iyi performans gösterir ve CRI da üst çentiktir (90-98). Kablolama eşleşeceğinden hızlı başlangıç veya programlanmış başlangıç balastlarını öneriyorum . Anında başlatma kablo için kafa karıştırıcı olacaktır.
- Doğrudan telli LED up-and-comer'dir, ancak CRI o kadar iyi değildir (çok titiz bir alıcı değilseniz genellikle 70-80).
- Tak ve çalıştır LED'i kullanmayın. Bunlar balast gerektirir ve senin öldü.
Tarihi floresan tüplerin 35 civarında CRI'si vardır.
İstediğiniz tüplere karar verdikten sonra, ihtiyacınız olan balastı seçin (doğrudan tel LED için hiçbiri, T8 tüpleri için T8 balastı, T12 tüpleri için T12 balastı). Yeni balast eskisine kıyasla tüy olduğunda şaşırmayın.
Devreyi kapatın, telleri eski balastın şasisinde kesin, eski balastı çıkarın ve yenisini takın. Bu sitedeki diğer sorularda kablo şemalarını açıklıyoruz. Sonra balast ile eşleşen yeni tüpleri takın ve yeni ışığın tadını çıkarın!