LNG tank saha sistemi; LNG kullanacak tesisin tüketin kapasitesine göre kreyojenik tank, evaporator, kokulandırma tankı, çıkış kollketörü ve borulamadan oluşur.Tank ve evaparatör tüm imalat aşamalarını kapsayacak şekilde Third Party Control firması tarafından tam imalat (%100) kontrolüne tabi tutulmuş olması gereklidir. İç tank malzemeleri 304 L kalitede paslanmaz çelik ve sertifikalı saç olmalıdır. İç tank kaynakları %100 röntgen kontrolünden geçirilmiş olmalıdır.
Tank boruları ve dirsekleri min. 304 L kalitede paslanmaz çelik, dikişsiz ve sertifikalı olmalıdır. Tank vanaları LNG kullanımına uygun paslanmaz gövdeli ve sertifikalı olmalıdır. İç tank ve boruları imalat sonrası hidrostatik basınç testine tabi tutulmuş olmalıdır. Tankın imalatı bittikten sonra, sızdırmazlık, vakum, izolasyon, kurutma, soğutma testlerinin yapılmış olması gerekir.
LNG tank sahası içinde bulunan tüm metal aksamların (Tank, Evaporator, Telçit, Kapaısı, Koku tankı vs.) topraklaması yapılır. Topraklama sistem ölçümleri EMO kayıtlı mühendis tarafından yapılarak raporları hazırlanır.
Raumir A.Ş. kurulduğu günden bugüne kadar, kalite ve üst derece müşteri memnuniyetini esas hedef olarak belirleyip, üstlendiği projelerde gelişen teknolojiyi kullanarak en uygun çözümleri üretmeyi ve gerçekleştirmeyi temel prensip haline getirmiştir. Raumir A.Ş. günümüzde, konusunda dünya standartlarındaki çalışmaları ile Türkiye harici birçok dünya ülkesinde de projeler üstlenmektedir.