Enerji tasarrufu: CCTR'deki evsel (atık) su ısı geri kazanım sistemlerinin performans testleri Kanada Konut Teknolojileri Merkezi tarafından Aralık 2007 çalışması.
Evsel su ısı geri kazanımı, hanehalklarının sıcak su tüketimini azaltmalarına ve yüksek talep veya sürekli kullanım dönemlerinde sıcak su çalışma zamanını uzatmalarına izin veren nispeten basit bir teknolojidir.
Evsel su ısı geri kazanım sistemleri yüzey gerilimi prensibinden faydalanır, böylece su, dikey drenaj borularının duvarları boyunca akma eğilimindedir. Bu, soğuk su besleme hattını dikey drenaj borusu etrafına sararak ısının iç sudan çıkarılmasını sağlayan çok yüksek bir "temas alanı / hacim" oranına yol açar. Şu anda bir dizi patentli evsel su ısı geri kazanım ünitesi bulunmaktadır.
Bu cihazların ne kadar enerji elde edebileceğini değerlendiren bir araştırma programı, Kanada Konut Teknolojisi Merkezi (CCHT) tarafından yürütülmüştür.
Seri üretilen altı ısı eşanjörü, sırasıyla iki 2005 ve 2006 çalışmasında test edilmiştir. Bu üniteler, nominal çapta 3 bakır borudan (76,2 mm) ve değişken uzunlukta 1 / 2 inç (12,7 mm) veya 3 / 8 in'den oluşan esnek bir bakır boru ile çevrilidir. 9,5 mm) nominal çapta. Soğuk su, Şekil 1'te gösterildiği gibi, kullanım suyundan gelen ısıyı yakalamak için küçük esnek boruda dolaşır. Borunun drenaj borusu etrafına yerleştirilmesi ve farklı boruların şekli bir modelden diğerine değişir.
Çoğu evde, sadece soğuk su (tuvalet), soğuk su ve sıcak su (lavabo, çamaşırhane ve duş) veya evsel suyun boşaltılması için "olaylar" vardır veya sadece sıcak su (bulaşık makinesi).
Bazı durumlarda, sıcak su, besleme ve boşaltma borularında (lavabo ve duş) eşzamanlı olarak dolaşırken, diğerlerinde sıcak su temini ve su deşarjı arasında bir gecikme olur. ılıman (çamaşır, bulaşık makinesi ve banyo). Burada tartışılan genel ısı geri kazanım ünitesinin tipi çok düşük depolama kapasitesine sahip olduğundan ve suyun uzun süre ve aynı zamanda aktığı olaylarda daha etkili olduğundan, bu tür olayları ayırt etmek önemlidir. Duşlar gibi boşalıyor.