Cebri soğutma cihazları, elektrik motorlu ev veya endüstriyel ekipmanların aşırı ısınmasını önlemek için kullanılır. Yeterli değilse, ayrıca bir termal röle bağlayabilirsiniz. Cihaz, ağı aşırı yüklenmeden ve ekipmanı arıza ve maliyetli onarımlardan korur.
Koruyucu cihazları kullanma nedenleri
Ağın aşırı yüklenmesi, güç hattının sıcaklığında bir artışa yol açarak karmaşık arızalara ve acil durumlara neden olur. Bu durumda ısıtma cihazı, elektriği kapatmak için koşullar yaratır.
Arıza sinyali alındıktan sonra devreyi açar ve akım dalgalanmaları motoru etkilemez.
Termik tip röle kendi kendine bağlantı için uygundur, kompakt ve tasarımı basittir.
Cihazı kullanmadan önce tasarımını ve çalışma özelliklerini anlamanız gerekir.
Termal rölenin çalışma prensibi ve tasarımı
Türü ne olursa olsun, TP aşağıdaki cihaza sahiptir:
- hassas bimetal plaka - farklı genleşme katsayılarına sahip iki metalden yapılmıştır;
- ısıtma bobini;
- kol ve yay mekanizması;
- kontaklar - normalde açık ve kalıcı olarak kapalı - koruma tetiklendiğinde durumlarını değiştirebilir.
Cihazın hareketi, aşırı yük anında daha düşük bir termal genleşme katsayısı ile plakanın metale doğru sapmasına dayanır. Temas sistemine bir kuvvet uygulanır - teknik durur. Soğuduktan sonra plaka orijinal konumuna geri döner.
Rölenin çalışması oda sıcaklığına veya ek ısıtmaya bağlı olduğundan, tasarım karşı ağırlık ilkesini kullanır. Uygulanması için ayarlı bir yardımcı sıcaklık dengeleyici plakası kullanılır. Ters yönde bükülebilir.
Akım özel bir transformatör ile kontrol edilir. Veriler işlendikten ve nominal değer set noktasının üzerinde aşıldıktan sonra kapatma mekanizmasına bir darbe gönderilir. Harici kontaktör açılır, yük bloke olur. Cihaz bir manyetik başlatıcıya monte edilmiştir.
Akım rölesinin ana özellikleri
Cihazın ana özelliği, yanıt süresinin akım akışının büyüklüğüne bağlı olmasıdır. Bir değer varsa, maksimum üretim süresi sonsuzdur. Göstergelerdeki bir artış, yalıtımın kopmasına neden olur.
Motordaki optimum yük, %30 aşırı yük koşullarında en az 1,2-1,3 saniye olmalıdır. Gösterge daha yüksekse, sargı veya tüm motor ısınır. Arıza, yalnızca ekipmanın tamamen değiştirilmesinden sonra ortadan kalkar.
Röle voltajı, şebeke parametrelerine göre seçilir - 220 veya 380 V. Normal motor koruması, yalnızca faz dengesizliğini önleyen bir röle seçildiğinde mümkündür.
Mevcut derecelendirme, şasi çubuğunda görüntülenebilir.
Temel röle türleri
Bir röle cihazının belirli bir motorla uyumluluğu, tipine bağlıdır. Üreticiler şunları üretir:
- TRP. Asenkron motorları koruyan kombi ısıtma sistemli tek kutuplu cihaz. Şoklara karşı duyarsız, 440 V'tan fazla olmayan doğru akıma sahip bir ağ için uygundur.
- RTL.Faz hatası, akım dengesizliği ve aşırı yük, uzun süreli çalıştırma, tutukluk durumlarında motor arızasını önler. Bir DIN rayına ayrı olarak veya bir starter ile birlikte monte edilir.
- RTT. Cihazların temel amacı, sincap kafesli rotorlu asenkron motorların uzun süreli başlatma, aşırı yüklenme, faz dengesizliğini önlemektir.
- TRN. Çalıştırma ve motor işlevselliğinin kontrolü için iki fazlı anahtar. AC şebekesine uygun, kontaklar manuel olarak orijinal konumlarına döndürülür.
- RTI. Termal RTI rölesi, devre kesiciler veya sigortalarla uyumlu minimum güç tüketimine sahiptir. Kurulum özel bir kontaktör üzerinde gerçekleştirilir.
- Katı hal. Aktif düğümleri olmayan kompakt cihazlar. İşlevlerinin ilkesi, motorun ortalama sıcaklığını belirlemek için çalışma ve çalıştırma akımını kontrol etmektir. Tehlikeli alanlarda kurulur.
- RTK. Ekipman muhafazasının içindeki sıcaklığı kontrol eden bir başlatıcı. Otomasyon ekipmanının bir parçası olarak röleli devrelerde kullanılır.
Tüm cihazlar yalnızca acil durumları önler ve ağı kısa devrelerden korumaz.
TP'nin bağlantısı, ayarı ve tanımı
Motoru bağlayan ve çalıştıran manyetik marşlı bir elektro-termal röle kurmak gerekir. Bağımsız bir cihaz olarak cihaz, bir DIN rayı veya montaj paneli üzerine yerleştirilir.
Cihaz bağlantı şeması
Termal röle tiplerine sahip yolvericiler için bağlantı şemaları, cihazın tipine bağlıdır:
- Normalde açık kontağa (NC) motor sargısı veya marş bobini ile seri bağlantı. Eleman, durdurma anahtarına bağlandığında çalışır. Sistem, motoru alarm koruması ile donatmak gerektiğinde kullanılır. Röle, marş kontaktörlerinden sonra ancak motorun önüne yerleştirilir, ardından NC kontağı bağlanır.
- Normalde kapalı bir kontak tarafından marş sıfırının kırılması. Devre kullanışlı ve pratiktir - TP kontağına sıfır bağlanabilir, ikinci kontaktan marş bobinine bir jumper atılır. Röle tetiklendiği anda sıfır kesinti meydana gelir ve yolvericinin enerjisi kesilir.
- Geri dönüşümlü şema. Kontrol devresi normalde kapalı ve üç güç kontağı içerir. Elektrik motoru ikincisi aracılığıyla çalıştırılır. Koruma modu etkinleştirildiğinde, marş motorunun enerjisi kesilir ve motor durur.
Şema ne olursa olsun, ekipmanı durdurmak için "Durdur" düğmesine basın.
Ayar prosedürü
Cihaz, düşük güçlü yük transformatörü ile özel standlarda yapılandırılmıştır. Isıtma üniteleri ikincil mekanizmalarına bağlıdır ve voltaj bir ototransformatör tarafından kontrol edilir. Yükün akım sınırı, ikincil devreye bağlanan bir ampermetre ile düzenlenir.
Kontrol şu şekilde yapılır:
- Transformatör kolunu gerilim uygulanmış halde sıfır konumuna döndürme. Daha sonra kol ile yük akımı seçilir ve kronometre ile lambanın söndüğü andan itibaren röle çalıştırma süresi kontrol edilir. Norm, 1,5 A akımda 140-150 saniyedir.
- Mevcut derecelendirmeyi ayarlama. Isıtıcının mevcut değeri motorun değeriyle eşleşmediğinde üretilir. Ayar sınırı, ısıtıcı derecesinin 0,75 - 1,25'idir.
- Mevcut ayar noktasının ayarlanması.
Son işlem için bir hesaplama yapmanız gerekecek:
- formüle göre sıcaklık telafisi olmadan nominal akım için düzeltmeyi belirleyin ± E1 = (Inom-Io) / CIo. Io - sıfır ayar akımı, DAN - eksantrik bölme fiyatı (açık modeller için C = 0.05 ve kapalı olanlar için C = 0.055);
- ortam sıcaklığını dikkate alarak düzeltmeyi hesaplayın E2 = (t - 30) / 10nerede t - sıcaklık;
- elde edilen değerleri ekleyerek toplam düzeltmeyi hesaplayın;
- sonucu yukarı veya aşağı yuvarlayın, eksantrik çevirin.
Bu ayarlama yöntemi, ortalamaya benzer göstergelere sahip TRN ve TRP gibi cihazlar için uygundur.
Manuel ayarlama
Termal röle manuel olarak ayarlanabilir.Çalışma akımının büyüklüğü, nominal değerin %20 ila %30'u aralığında ayarlanabilir. Kullanıcının, bimetal plakanın bükülmesini değiştirmek için kolu yumuşak bir şekilde hareket ettirmesi gerekecektir. Açma akımı, termal ünite değiştirildikten sonra da ayarlanır.
Modern anahtarlar, standı kullanmadan arıza bulmak için bir test düğmesi ile donatılmıştır. Sıfırlama tuşunu kullanarak ayarları otomatik veya manuel modda sıfırlayabilirsiniz. Cihazın durumunu izlemek için bir gösterge kullanılır.
Elektrotermal rölelerin işaretlenmesi
Cihazın tanımı, üreticiye bağlı olarak harf ve sayı biçimindedir. Çoğu zaman, işaretleme kısaltılmış bir ad temelinde yapılır ve ayrıca:
- ayar akımının parametreleri - sayılarla parantez içinde belirtilir;
- yapının harf tanımı;
- bir aralık şeklinde iklim performansı;
- geçerli derecelendirme - sayılar kullanılır (1 - 25 A'ya kadar, 2 - 100 A'ya kadar, 3 - 510 A'ya kadar);
- cihazın özellikleri - DC ve AC devresi ile uyumluluk, mono ve iki durumlu cihazlar, hızlanma veya yavaşlama açık / kapalı, sargılı veya sargısız.
Tüm atamalar röle pasaportunda kayıtlıdır.
Termal röle seçiminin özellikleri
TR seçimi, talimatların incelenmesiyle başlamalıdır. Cihazın teknik dokümanı aşağıdaki bilgileri içerir:
- yük akımı ile çalıştırma süresi arasındaki bağlantı;
- başlangıç durumu - soğutma veya aşırı ısınma;
- elektrik motorunun nominal yükü - optimum aşırı yük oranı %20-30'dur;
- sabit yükleme süresi - 5 ila 10 dakika;
- sürekli yük süresi - 40 dakikadan 1 saate kadar;
- plaka ısıtmanın hava sıcaklığına bağımlılığı.
Belirtilen sıcaklıktan sapma olması durumunda röleyi ayarlamak gerekir.
Termal röle cihazları, yüksek hız ve geniş tepki aralığı ile karakterize edilir. Kendiniz kurmak kolaydır. Aşırı yük durumunda motorun zamanında kapatılmasını sağlamak için TR, özel bir stand üzerinde ayarlanır.