Bazı vidalı soğutucuların kullanıcı yerinde soğutucu ile doldurulması gerekmekte olup, soğutucu akışkanın dolum miktarı ve soğutucu cinsi yönetmeliklere uygun olmalıdır.Yetersiz soğutucu şarjı.yetersiz soğutmaya neden olur.Aşırı soğutucu şarjı yalnızca maliyetleri artırmakla kalmaz, aynı zamanda işletme enerji tüketimi üzerinde olumsuz etkilere de neden olabilir.
Soğutucu şarj etmeden önce yeterli miktarda soğutucu önceden hazırlanmalıdır.Doldururken doğrudan özel doldurma valfinden doldurulabilir.Sistem vakum durumunda olduğu için silindirdeki soğutucu akışkan ile sistem arasındaki basınç farkı büyüktür.Valf açıldığında (havanın üniteye girmesini ve ünitenin performansını etkilemesini önlemek için önce bağlantı borusundaki hava soğutucu ile birlikte üflenmelidir), soğutucu akışkan silindirden hızla serbest bırakılır.Sistem doldurulduktan sonra önce doldurma vanası kapatılmalı, ardından bağlantı borusu çıkarılmalıdır.
Kondenserin ısı dağılımı zayıf olduğunda kompresör verimi düşüktür ve çalışma akımı artar.Hava soğutmalı yüksek basınç basıncı 24kg/cm2'ye ve su soğutmalı yüksek basınç basıncı 20kg/cm2'ye yükseldiğinde, kompresör yüksek basınç anahtarı koruması tarafından devreye girer ve kompresör Çalışmayı durdurur, zayıf ısı dağılma, yüksek basınç aşırı yükü ve bir arıza kodu veya arıza göstergesi görüntülenir.Bu sırada lütfen soğutma kulesi sirkülasyon suyunun normal olup olmadığını, soğutma suyunun sıcaklığının çok yüksek olup olmadığını, soğutma kulesi fan pompasının çalışıp çalışmadığını ve soğutma suyu vanasının tamamen açılıp açılmadığını kontrol edin (lütfen kontrol edin. soğutma kulesi tamamen açık).Radyatör kirli veya tıkalı olsun), yukarıdakiler normal olduktan sonra sıfırlama düğmesine basın veya kapatın ve normal şekilde çalışmaya yeniden başlayın.Sık sık yüksek basınç aşırı yüklenmesi meydana gelirse, lütfen kondansatörü mümkün olan en kısa sürede temizleyin.
Vidalı soğutma grubunun normal çalışma standardı aşağıdaki noktaları karşılamalıdır:
1. Kompresörün yağ sıcaklığı yaklaşık 40-55 ℃'dir;
2. Kompresörün egzoz sıcaklığı 45-90 ℃'dir ve maksimum sıcaklık 1,05 ℃'yi geçmemelidir;
3. Kompresörün egzoz basıncı 1.8～1.47MPa'dır (gösterge basıncı);
4. Kompresörün yağ basıncı 0,2～0,3 MPa'dır (gösterge basıncı);
5. Kompresörün çalışması sırasında ses düzgün ve kararlı olmalı ve anormal ses olmamalıdır;
6. Ünitenin buharlaşma sıcaklığı, soğutucu suyun çıkış sıcaklığından 3-4 ℃ daha düşük olmalıdır ve soğutucu suyun çıkış sıcaklığı genellikle yaklaşık 5-7 ℃;
7. Ünitenin yoğuşma sıcaklığı, soğutma suyu sıcaklığından 3-5 ℃ daha yüksek olmalıdır;soğuk kutup ve sıcaklık genellikle yaklaşık 40 ℃'de kontrol edilmelidir ve kondenser giriş suyu sıcaklığı 32 ℃'nin altında olmalıdır.
Kombine soğuk hava deposunun dış yüzeyi:
Yüzey kalitesini korumak için yumuşak deterjan ve ılık su ile temizleyin, ovmak için aşındırıcı temizleyiciler veya aşındırıcı pedler kullanmayın.
Kombine soğuk hava deposunun iç yüzeyi:
İç yüzeyi temizlemek için yüzeye zarar vermeyen ev tipi temizleyiciler, amino temizleyiciler ve detoksifikasyon solüsyonları kullanın, Elektrikli parçalara su sıçratmayın, solvent, yağ veya asit temizleme maddesi kullanmayın.
Vidalı soğutucuların sınıflandırılması:
1. Klima işlevine göre, tekli soğutma tipi ve ısı pompası tipine ayrılmıştır.
2. Kullanılan farklı soğutucu akışkanlara göre iki tipe ayrılır: R134a ve R22.
3. Yoğuşma yöntemine göre su soğutmalı vidalı soğutma grubu ve hava soğutmalı vidalı soğutma grubu olarak ikiye ayrılır!
4. Kompresörün sızdırmazlık yapısına göre açık tip, yarı kapalı tip ve tam kapalı tip olarak ikiye ayrılır.
5. Evaporatörün yapısına göre, sıradan tip ve taşma tipine ayrılabilir.
6. Vidalı soğutma grubunda kullanılan farklı vidalı soğutma kompresörlerine göre sınıflandırılır.Vidalı soğutma kompresörleri iki tipe ayrılır: çift vidalı ve tek vidalı.Çift vidalı soğutma kompresörleri, zıt yönlerde kemiren sarmal dişlere sahip bir çift rotora sahiptir.Tek vidalı soğutma kompresörü, dış silindirik yüzey üzerinde işlenmiş 6 sarmal yivli bir rotor vidasına sahiptir.Kelebeğin ve çubuğun sol ve sağ taraflarına dikey olarak yerleştirilmiş 11 raf ile tamamen aynı planet dişliler var!Vidalı soğutma grupları sınıflandırmasının ayrıntılı bir şekilde anlaşılması, şüphesiz vidalı soğutma grupları satın alması gereken arkadaşlara çok yardımcı olacaktır!
Hesaplama yöntemi:
1: Hacim (litre) × litre sıcaklık sayısı ÷ ısıtma süresi (dakika) × 60 ÷ 0.86 (katsayı) = (W)
2: Hacim (ton veya metreküp) × litre sıcaklık sayısı ÷ ısıtma süresi (saat) ÷ 0.86 (katsayı) = (KW) verilerinizi getirirseniz 4 saat 10000L×(15-7)÷ alabilirsiniz 4h÷0.86=23255W =23.255KW 5 saat 10 ton×(15-7)÷5h÷0.86=18.604KW
Gönderim zamanı: Şubat-12-2022