4 Ocak 2009 Pazar
ADRES: AYDINTEPE MAH.BAĞDAT.CAD.NO:43/A
TUZLA/İSTANBUL TEL:3924161.FAX:3928356
http://www.ozcakirprefabrik.com/
TEKNIK ŞARTNAME
TEKNİK VERİLER : İmalatlar 80 kg / m2 kar yükü, 90 km/ saat rüzgar hızı, 1. derece deprem şartları ve 3. iklim bölgesi esas alınarak üretilmektedir.
1- DIŞ VE İÇ DUVAR PANOLARI
o Duvarlar dış ve iç taraf 8x1250x2500mm ebatlarında çimento yonga levhadır.
o Duvar panelleri pres pano olup karkaslı yapılacaktır.
o Isı yalıtımı için 14 – 16 dansite 44 mm-84mm kalınlığında polistiren köpük kullanılacaktır.
o Isı yalıtım katsayısı K: 0,64 kcal/m2 hc’dir
2- DUVAR BİRLEŞİMİ : Birleşim elemanları özel U ve H galvaniz sac malzemeden bükülerek özel kenet sistemi ile birleştirilir. Kenarlarda radius oluştuğunda terleme sonucunda paslanma oluşmaz
3- PENCERELER
o Pencereler 70 mm kalınlığında PVC doğrama olup 80*120 ve 100*120 ,120*180,180*180 ölçülerindedir.
o Vasistas pencereler 40*60 ölçülerindedir.
o Camlar 4+10+4 Isıcam olacaktır.
4- KAPILAR
o Dış kapı Amerikan kapı pervazlı 80*2000 ölçülerindedir. Ve ya Çelik kapıdır.
o İç kapılar 80*2000 ölçülerinde düz pervazlı kapı,yada Amerikan kapı olacaktır.Özel kapılar 80*2000 ölçülerinde amerikan göbekli kapıdır
5- TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON
o Çatı makası kutu profilden ve ya Galvaniz saç olan özel C ,U dan imal edilir. Bina boyunca her 125 cm’de bir çelik makas vardır.
o Kolonlar galvaniz saç özel profildir.
o Aşıklar 5x5 ahşaptır.
o Bağlantılar cıvata ve somun ile sağlanır. Defalarca sökülüp kurulabilir.
6- TAVAN KAPLAMASI VE İZOLASYON
o Tavan kaplaması olarak 12 mm kalınlığında alçıpan levha kullanılır.
o Tavan izolasyonu 8cm cam camyünü ile sağlanır
o Tavan birleşimi çatı makasları altına kaynatılan galvaniz sac malzemeden bükülerek ezme yapılır. Sacın kenarlarında radius oluştuğunda terleme sonucu paslanma oluşmaz.
o Alçıpan birleşim elemanları elektro statik boyalı alüminyum malzemeden,ve ya pvc h malzemelerinden imal edilmiştir.
o Tavan ısı yalıtım katsayısı K:0,49 kcal/m2 hc’dir.
7- ÇATI KAPLAMASI
o Ahşap aşıklar üzerine trapez saç Plastik contalı çivilerle çakılır.
o Bina etrafında 20 cm genişliğinde galvaniz sacdan bükülmüş,yada PVC saçak vardır.
o Çatıya profil malzemeden deprem diyagoneli atılmaktadır.
o PVC yağmur dereleri ve inişleri takılmaktadır.
8- BOYA
o Dış metal yüzeyler çift kat astar, çift kat sentetik yağlı boya ile boyanır.
o Dış betopan duvar akrilik dış cephe boyası ile boyanır.
o İç duvarlar ve tavanlar plastik boya ile boyanır.
o Dış duvar birleşimi detaylarına mastik çekilmektedir.
o Kullanılan boya TSE belgelidir.
9 - ELEKTRİK TESİSATI
o Tüm tesisat TSE belgeli PVC kablo kanalı ile sıva üstü yapılacaktır.
o Ofis ve büro lambaları kare 50lik(lüks) lambalar kullanılacaktır
o Anahtar ve prizler takılı olacaktır.
o Elektrik panosu ve sayaç yoktur.
o Odalarda televizyon tesisatı, ofis, büro ve labaratuarda 10adet priz takılacaktır.
10 - SIHHİ TESİSAT
o Temiz su tesisatı PVC esaslı TSE Belgeli beyaz boru ile sıva altı yapılacaktır.
o Vitrifiyeler ve aksesuarlar TSE belgeli olup yerine montajı yapılmadan teslim edilecektir.(seramik kaplamalar montaj esnasında bitmiş ise montaj ekibi vitrifiye montajlarını da yapacaktır.)
o Su sayacı konulmayacaktır.
TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI ÖZÇAKIR PREFABRİK’E AİTTİR.