|Aydınlatma Hesabı Formülleri|


Aydınlatma Hesabı Formülleri


Oda İndeksi
Armatürün Çalışma Düzlemine Uzaklığı
Her armatür yerine monte edildiğinde lamba genellikle tavandan 20 ile 60 cm
aşağıdadır. B tipi glop armatürlerde mesafe alınmaz, ama örneğin avizeler için tij boyu 60
cm alınabilir. Çalışma düzlemi de genellikle masa boyu olan yerden 70- 80 cm olarak
düşünülür. Oturma düzleminde de 50 – 60 cm düşünülebilir.
Gerekli Toplam Işık Akısı
Ampul Sayısı
Ampul sayısı, gerekli toplam ışık akısının lambanın ışık akısına oranı olarak
tanımlanabilir.
Armatür Sayısının Belirlenmesi
Daha önce oda indeksi k değerini hesaplamıştık, bilinen değerler yardımı ile
kullanılacak armatür sayısı (n) hesaplanır.
η = oda aydınlatma verimini temsil eder. Büyüklüğü tavanın, duvarın, zeminin
yansıtma faktörüne ve oda indeksinin değeri ile doğru orantılı olarak değişir. η değeri de oda
aydınlatma verimi tablosundan ( Tablo 1.3) seçilir.
φ = oda için seçilen, aydınlatma malzemesinin yapısına ve gücüne bağlı olarak
değişen ışık akısıdır. Işık akısı birimi lümendir.
Hesapladığımız k değerine göre, tablodan η değeri belirlenir. Aydınlatma şiddetleri
tablosundan, aydınlanacak oda için gerekli olan E (aydınlatma şiddeti : Lüks ) değeri seçilir.
Aydınlatma için kullanılacak malzeme seçildikten sonra, seçilen malzemenin cinsine ve
gücüne göre değişen ışık akısı tablodan belirlenir. Bilinen bu değerlere göre odanın yeterli
şiddetle aydınlatılması için gereken lamba sayısı hesaplanır.
Oluşan Aydınlık Şiddeti
Oluşan aydınlık şiddeti, ampul sayısı belli olduktan sonra kaç lüks bir düzey elde
ettiğimizin hesaplanmasıdır.
|< Prev||Next >|