Pemeriksaan Memasang Sakelar Ganda
Jika Anda sedang melepaskan sambungan atau melepaskan sekrup, demi keamana matikanlah daya listrik pada tempat Anda bekerja terlebih dahulu. Gunakan detector voltase untuk memastikan tidak ada daya listrik yang mengalir pada sakelar sebelum melanjutkan pekerjaan Pastikan Anda memeriksa bohlam lampu dan peralatan listrik terlebih dahulu sbelum melanjutkan pekerjaan, karena ada kemungkinan permasalahnnya tidak terdapat pada sakelar. Ini akan menyebabkan sirkuit pendek dan mencegah arus listrik untuk mengalir menuju lampu Anda. Tutupi semua bagian kabel yang terbuka dengan isolasi listrik, atau potonglah bagian yang terbuka tersebut dan tarik kabel ke dalam agar tidak ada kelebihan kabel dalam kotak sakelar. Banyak masalah dating dari sambungan yang kurang baik atau longgar. Buka sebagian sekrup dari kabel sumber dan netral. Pastikan kabel-kabel tersebut terkait dengan sempurna pada sekrup sebelum mengencangkan sekrup kembali.  Gunakan tang dengan penjepit yang ramping untuk mengaitkan ujung-ujung kabel di sekeliling sekrup. Pastikan ujung kabel yang terbuka cukup untuk sambungan menuju terminal. Gunakan sepasang pengupas kabel untuk mengupas paling sedikitnya setengah 1 cm kabel tersebut. Jika ujung kabel tersebut berantakan atau terkikis, potonglah bagian tersebut, kupas lagi kabel tersebut sepanjang 2,5 cm, dan gunakan ujung yang baru saja dikupas tersebut. Ini umumnya terdapat pada kotak sakelar yang sudah tua, yaitu ketika dua sakelar tunggal dikaitkan bersama dan tidak menggunakan sakelar ganda. Kabel yang dialiri listrik (merah atau hitam) keluar dari dinding dan menuju salah satu sakelar, lalu keluar dari sakelar tersebut dan menuju sakelar yang satunya lagi. Dalam beberapa kasus, kemungkinan kembali masuk dalam dinding setelah keluar dari sakelar yang kedua. Namun jangan Anda bingung, sambungkan saja kabel sumber pada sambungan yang baru sebagaimana yang Anda temukan pada sambungan kabel yang lama. Ini alasannya mengapa terdapat dua sekrup terminal pada sisi sumber pada sakelar. Beberapa tukang listrik akan memotong penutup kabel pada bagian tengah, lalu memutarkan kabel pada terminal, dan mebiarkan sisa kabel untuk masuk kembali ke dalam dinding. Sebaiknya Anda lakukan hal yang sama ketika Anda menemukan hal ini pada sakelar yang lama. Jika setelah pemeriksaan sambungan sakelar belum berfungsi, sebaiknya Anda pastikan bahwa kabel sumber tersambung pada sisi yang benar pada sakelar. Jika sakelar Anda tidak memiliki tanda, biasanya sisi yang benar adalah yang terdapat label logam, atau "pelat logam". Sekrupnya pada umumnya berwarna hitam.  Jika ada dua terminal yang berwarna hitam pada sisi yang sama, menyambungkan kabel sumber pada salah satunya tidak menjadi masalah. Jika masih muncul masalah tukarlah sambungannya dan periksalah petunjuk penggunaan sakelar Anda. Banyak ruamh lama tidak memiliki kabel pentanahan, tapi in tidak menjadi masalah. Kotak sakelar Anda sudah memiliki pentanahan ke rumah Anda, yang artinnya Anda tidak memerlukan kabel pentanahan lagi. Sekarang Anda harus melakukan tes pada kabel-kabel tersebut, dan jika kabel tersebut menyentuh kotak sakelar yang terbuat dari logam atau tembok logam Anda dapat menyebabkan sirkuit pendek. Biarkan kabel-kabel tersebut menggantung di udara terbuka. Anda harus menyalakan daya untuk mengetes kabel sumber tersebut jika Anda tidak yakin. Jika kabel-kabel Anda belum diberi label, Anda haru tahu terlebih dahulu kabel yang manakah yang mengalirkan listrik ke sakelar Anda. Anda juga perlu ingat bahwa kabel sumber biasanya berwarna merah atau hitam dan kabel netral biasa berwarna putih. Untuk mengetahui kabel-kabel tersebut tanpa perlu melihat warnanya, nyalakan kembali daya di lokasi kerja Anda. Dengan menggunakan detektor voltase,sentuhlah ujung tiap kabel. Kabel yang membuat detektor menyala adalah kabel sumber, karena kabel tersebutlah yang sekarang dialiri oleh listrik. Matikan daya sebelum memberi tanda pada kabel tersebut. Berhati-hatilah dengan kabel-kabel ini ketika daya sedang menyala. Hanya sentuh kabel-kabel ini dengan detektor voltasedan pastikan untuk menggunakan sarung tangan terinsulasi ketika bekerja. Terdapat sebuah pelat persegi dari bahan metal, yang umumnya terdapat pada sakelar ganda yang mengindikasikan sisi yang akan dipasangi kabel sumber. Disinilah tempat Anda menyambungkan alat listrik Anda. Sisi yang lainnya untuk kabel sumber dan memberikan sakelar tersebut daya listrik.  Seringkali, terminal kabel sumber (sekrup) berwarna hitam atau perak. Sisi netral biasanya berwarna tembaga. Sekrup berwarna hijau biasanya untuk pentanahan. Sebaiknya Anda melengkungkan kabel searah putaran jam. Dengan begitu akan memudahkan kabel untuk berputar seiring sekrup dikencangkan. Urtan pemasangan kabel tidak menjadi masalah, tapi sebaiknya pasanglah terlebih dahulu kabel pentanahan.  Hanya satu kabel yang disambungkan pada tiap terminal. Pastikan Anda ingat memasang kabel pentanahan. Sebaiknya kabel dipasang agar pas dengan terminal untuk memastikan sambungan yang baik, dan kuat. Kencangkan setiap sekrup agar kabel tidak bergerak. Dengan kedua sakelar pada posisi "mati", nyalakan kembali daya listrik dan periksa masing-masing sakelar secara terpisah. Sakelar yang sudah terpasang akan langsung menyalakan peralatan listrik yang tersambung. Bungkus pengisolasi listrik di sekeliling tiap terminal, untuk melindungi dari resiko sirkuit pendek. Dengan daya listrik masih dalam posisi tidak menyala, letakan sambungan kembali ke dalam dinding dan pasangkan dengan sekrup yang disediakan. Nyalakan daya listrik dan rayakanlah! Anda telah memiliki sakelar ganda yang baru. Jika ini adalah sambungan baru, posisikan sakelar tersebut pada dinding dan tandai letak sekrup pada dinding dengan menggunakan pensil. Dengan menggunakan alat bor, buatlah lubang pada tanda yang Anda buat di tembok dan mulailah mengebor, pasanglah sekrup pada lubang yang baru saja Anda buat.
Kembali matikan daya listrik sebelum melakukan pemeriksaan. Pastikan tidak ada bagian kabel terbuka yang menyentuh kotak sakelar yang terbuat dari logam. Periksa sambungan kabel-kabel tersebut. Anda memiliki beberapa kabel sumber yang dialiri arus listrik. Pastikan Anda memasngan kabel sumber pada sisi yang tepat pada sakelar. Anda tidak memiliki kabel pentanahan. Pastikan tidak ada kabel yang menyentuh logam. Nyalakan kembali daya untuk menemukan kabel sumber jika Anda belum tahu kabel yang manakah yang merupakan kabel sumber. Tentukan sisi sakelar yang mana untuk kabel sumberdan sisi lainnya untuk kabel netral. Tekuklah ujung kabel hingga melengkung dan kaitkan pada bagian bawah sekrup. Kencangkan sekrup pada terminal sehingga kabel tidak bergerak lagi. Nyalakan kembali daya listrik untuk mengetes sambungannya. Matikan kembali daya listrik dan tutupi semua terminal dengan pengisolasi listrik. Sekrup ulang sambungan lampu yang baru.
https://www.wikihow.com/Wire-a-Double-Switch https://www.wikihow.com/Wire-a-Double-Switch
Troubleshooting Installing a Double Switch