給水設備
「給水」の範囲
上水道における、止水栓から給水栓に至るまでの経路を給水と呼ぶ。
直結直圧式（直結式）
直結直圧式は、水道本管の圧力によって直接供給するものである。概ね、2階建て以下（地域によっては5階程度まで可能）の建築物に用いられる。管理の手間が少ない。一般的に戸建住宅ではこの方式が用いられている。
高架水槽
高さによって一定の水頭圧をもたせで水を安定供給する貯蔵タンク。施設的にも大きく、場合によってはランドマーク的役割にもなる。
設計法
給水設備の設計においては、受水槽等の水槽容量・仕様の決定、ポンプ等の能力・仕様の決定、配管サイズの決定がなされる。
受水槽容量
受水槽容量は、建物で使用する1日当たりの水量から決定され、一般的には日使用水量の4/10～6/10を受水槽容量とする。

材質には、FRP製、ステンレス製、木製などがあり、一般的にはFRPが用いられる。FRP製には、単板と複合板がある。
ポンプの仕様
給水ポンプの能力は、対象系統の瞬間最大流量[L/min]と全揚程で決定される。

近年は、推定末端圧一定制御型のポンプが主流である。
配管サイズ
給水配管のサイズは、対象系統の瞬間最大流量[L/min]で決定される。空気調和・衛生工学会の設計基準では配管内の流速が2.0[m/sec]以下になるよう推奨されている。
瞬間最大流量[L/min]の計算法は、いくつかあるが最も汎用的で計算の簡易な給水器具負荷計算法(Hunter法)が用いられることが多い。