スマートホームパネルについて、多くの戸建てやマンションがそうだと思いますが、家の配電盤の一次側が単相3線(100v/200v)で入力されている場合、ホームパネル自体は対応していますか?、また対応している場合ecoflow delta pro1台でもホームパネル稼働による(100v/200v)出力はできますでしょうか?delta pro1台だと単相2線(100v)までで、delta proを2台合わせると100v/200v両出力になるとかでしょうか?
スマートホームパネルは家の配電盤と電化製品の間の線路に設置されますので、二次側になるかと存じます。単層3線(100v/200v)に対応しています。delta pro1台でもスマートホームパネルを経由して、家庭の電化製品に給電できますが、100vの出力になります。delta pro2台でスマートホームパネルに接続すると、単相200vの出力が可能になります。