【efdelta】efdeltaへは最大3枚の160wソーラーパネルを直列接続する事が可能とのことですが、3枚直列接続すると最大出力480wで、efdeltaのソーラーパネル充電入力規格の最大400wをオーバーしていますが、オーバーした分の80wはカットされて最大である400wでefdeltaに充電入力されると考えてよろしいのでしょうか。
efdeltaソーラーチャージ入力規格は最大400wでございます。400wを超える場合、オーバーした分はカットされます。160wソーラーパネル3枚を直列接続した場合、理論上最大160w×3=最大480wで発電できるという計算になりますがソーラーパネルの発電量は、製品の型式、容量、設置条件に依存するほか、地域、日射量、気温、設置角度など、さまざまな条件によって変化しますので常に出力max値での発電は難しいと思います。パネルの温度上昇による損失ロスも考慮し、実発電量としては快晴日には定格の7掛け~9掛けになる事が多く、160wソーラーパネル1枚あたりの発電量は110w~140wになる事が想定されます。また、太陽の発電量は一定ではなく、快晴時は正午を頂点に左右対称の山を描いて発電量は推移いたしますので110w以下で発電する時間帯もあるかと存じます。以上の理由により、160wソーラーパネル3枚直列接続の発電量は330w~420wになる場合が多いかと思いますのでefdeltaのソーラーパネル入力上限がオーバーし、ロスが発生してしまう可能性は少ないかと存じます。