Odvzdušňovač pre radiátory: automatický, ručný, žeriav "Mayevsky"
V niektorých prípadoch sa v systéme vykurovania nahromadí vzduch. Pri otvorených systémoch (s otvorenými expanznými nádržami) to nie je problém - ide samo o sebe, pri uzatvorených systémoch je potrebné ho odstrániť. Keďže otvorené systémy sa stávajú čoraz menej a menej - považujú sa za menej stabilné - zariadenia na odsávanie vzduchu sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderného vykurovania. Dnes existujú automatické i manuálne modely. Napríklad rôzne konštrukcie, spojovacie veľkosti, sú vyrobené z rôznych materiálov. Ale majú jednu funkciu - odstrániť plyny z vykurovacieho systému.
Pri normálne skonštruovaných systémoch sa zriedkavo objavuje vzduch. Najčastejšie po naplnení alebo make-up. Keď nie je celkom úspešné usporiadanie, stále sa vyskytuje odsávanie. Čo ohrozuje jeho veľký obsah v systéme? Najnepriaznivejší okamih - v tomto prípade je aktivovaná korózia, kovové komponenty systému rýchlo hrdzavia a zlyhajú. Druhý problém: zvýšený hluk. Zaznamenávajú sa aj tretej leteckej dopravnej zápchy. Preto sú v každom systéme nainštalované automatické ventily na najvyššom mieste.
Ide o automatický odvzdušňovací ventil chladiča. Je len o niečo väčší ako "Mayevsky" žeriav, stojí asi 2 doláre, ale odstraňuje samotné plyny
Najčastejšie sa plyny nahromadia v horných častiach radiátorov. Potom sa cirkulácia chladiacej kvapaliny zhorší. A to vedie k tomu, že batéria je ohrievaná iba čiastočne (koľko zostáva chladno závisí od typu pripojenia). Preto v každom vykurovacom zariadení (chladič, regál alebo vyhrievaný držiak na uteráky) inštalujte ručný odvzdušňovací ventil. V našej krajine najčastejšie dať žeriav "Mayevsky".
Prečo používať ručné modely na radiátoroch? Zaberajú menej miesta a sú lacnejšie. Existujú však moderné špeciálne úpravy automatických zariadení, ktoré sú iba o niečo väčšie. Stoja viac (zariadenie je zložitejšie), ale vzduch sa vypúšťa sám.
Kde nainštalovať odvzdušňovanie chladiča? V horúcom potrubí bez potrubia.
Na ktorých radiátoch musia byť inštalované spalinové ventily
Montáž na hliníkové batérie je povinná. Keď sa hliník dostane do styku s chladiacou kvapalinou, voda sa rozkladá na komponenty, z ktorých jeden je vodík. Preto v takýchto vykurovacích zariadeniach je povinné vypúšťať plyny.
Inštalácia na čiastočne bimetalových radiátoroch je tiež žiaduca. V nich je kontaktná plocha hliníka s chladiacim prostriedkom značne znížená, ale stále je prítomná. Preto je žiaduce inštalácia žeriavu "Mayevsky".
Jedná sa o priamy a uhlový automatický odvzdušňovací ventil. Môžu byť tiež umiestnené na radiátory, len "pasák" by mal hľadať
Plne bimetalové radiátory sú v tomto ohľade bezpečnejšie: majú oceľové jadro. Mnohí výrobcovia odporúčania inštalácie vyžadujú prítomnosť takéhoto zariadenia.
Tieto zariadenia sú neúčinné na liatinových radiátoroch starých foriem. V nich je odstránenie vzduchu možné len s dostatočným množstvom chladiacej kvapaliny. A tieto zariadenia (manuálne aj automatické) nie sú prispôsobené. V tomto prípade sú štandardné alebo guľové ventily inštalované na odvzdušnenie vzduchu.
Puzdro s trubicovými radiátormi a registrami je približne rovnaké ako u liateho železa: fungujú len kohútiky. Preto nemá žiaden zmysel, aby sa na nich dalo odvzdušňovať.
Ide o ihlový odvzdušňovací ventil alebo kohútik "Mayevsky".
Na ocelové panelové radiátory sa vyžaduje inštalácia žeriavov "Mayevsky". Faktom je, že priechody pre obeh chladiacej kvapaliny majú malý priemer. Ak sa vytvorí vzduchový uzáver, pohyb chladiacej kvapaliny bude zablokovaný. Celkom alebo čiastočne zastaví vyhrievanie. Odstráňte zátku, ktorá môže vypúšťať väčšinu chladiacej kvapaliny a znovu ju naplniť. Preto sa najčastejšie panelové radiátory priamo z výrobného závodu dodávajú s odvzdušňovacími ventilmi.
Typy a špecifikácie
Podľa metódy priradenia sú tieto zariadenia dva typy:
Vytvorte ich s rôznymi priemermi. Najbežnejšie sú 1/2 "a 3/4" (pol palca a tri štvrtiny palca). Sú v prírode 1/8 ", 1/4" a 3/8 ", ale v našich systémoch sa nepoužívajú. Najčastejšie používaná modifikácia a priemer 1/2 palca ½ ", v inom systéme jednotiek sa tiež nazýva DN 15. V tomto prípade je číslo 15 označenie veľkosti podjednotky v milimetroch.
Ručné a automatické zariadenie na odstraňovanie plynov z vykurovacieho systému
Okrem priemerov sú dôležité aj nasledujúce parametre:
- Pracovný tlak Vo väčšine modelov je to 10 atm, existujú zariadenia určené na prevádzku pri 16 atm.
- Typ pracovného prostredia. K dispozícii sú vzduchové ventily, pracujú sa s kvapalinami. Pri vykurovacích systémoch sa používajú pracovné kvapaliny alebo univerzálne (vzduch aj kvapalné).
- Teplota pracovného prostredia. Často nájdené s pracovnou teplotou 100 o C - 110 o C. Pracujú až do 150 o C.
- Typ vlákna: externý alebo interný.
Tieto technické charakteristiky vzduchových potrubí by sa mali vybrať pre existujúci typ systému. V prípade jednotlivých vykurovacích systémov to bude robiť, ale výber zariadení pre radiátory napájané z centralizovaných systémov, potrebujete poznať tlak a teplotu konkrétne pre váš dom (zistite sa v oddelení bývania a úžitkovej sféry, v ECD, v sídle atď.).
Princíp automatického odvzdušňovania
Návrhy týchto zariadení sa môžu meniť, ale princíp fungovania zostáva rovnaký. Zariadenie je dutý valec, ktorý sa skladá z dvoch častí - zhora a spodok. Medzi sebou sú spojené s niťou, tesnosť je zabezpečená gumovým (silikónovým) tesniacim krúžkom. Na vrchu je malý dutý valcový výčnelok. Prostredníctvom tohto výčnelku a mimo systému vzduchu. Má závit, na ktorom je pripevnený plastový (polypropylénový) kryt. Tento kryt môže v prípade potreby zastaviť krvácanie vzduchu (zapnite ho).
Jedno zariadenie je jednoduché a účinné.
Funkcia automatického vzduchového ventilu je založená na vztlaku plaváka umiestneného vo vnútri. Plovák je spojený s tyčou, ktorá pôsobí na pružinovú cievku a blokuje zásuvku. Ak v systéme nie je vzduch, teleso odvzdušňovacieho ventilu je naplnené chladiacim médiom, plavák vzrástol. V tejto polohe tyč podopiera cievku a vzduch sa nevyskytuje (a nevstupuje). Keď sa v systéme objaví vzduch, chladiaca kvapalina sa postupne presúva, plavák padá nadol. Tyč nestláča cievku tak silno a pružina otvára zásuvku. Zhromaždený plyn uniká, chladiaca kvapalina sa znovu zhromažďuje v kryte, ventil sa zatvára.
Jeden z modelov so zložitejším pružinovým mechanizmom na uvoľnenie vzduchu
V zariadeniach rôznych spoločností je mechanizmus pôsobenia na cievku odlišný, ale princíp je nezmenený: plavák je dole, ventil je zatvorený, ventil je vyklopený - otvorený. Princíp fungovania jednej z modifikácií uvedených vo videu.
Typy automatického odvzdušňovacieho ventilu a jeho inštalácie
Tieto ventily môžu byť rovné alebo uhlovité, existujú špeciálne modely pre radiátory. Batérie sú často inštalované špecializované alebo uhlové modifikácie. Sú zaskrutkované do rozdeľovača chladiča (ak to priemer dovoľuje) alebo sa inštalujú cez adaptér.
Bez ohľadu na typ zariadenia musí byť zariadenie inštalované tak, aby výstup (uzáver) smeroval nahor. Existujú dva spôsoby pripojenia:
- skrutkujte priamo do závitu príslušnej veľkosti;
- najskôr zatvorte uzatvárací ventil a naskrutkujte odvzdušňovací ventil.
Uzavierací ventil je malý prístroj. Poskytuje však možnosť odstrániť odvzdušňovanie na bežiacom systéme.
Uzavierací ventil má vnútorné tesnenie s pružinou, ktoré zatvára chladiace médium v uvoľnenom stave. Pri inštalácii odvzdušňovacieho ventilu je stlačený, čím sa otvára prístup k systému. Toto jednoduché zariadenie je veľmi žiaduce umiestniť do centralizovaných vykurovacích systémov. Umožňuje vybratie odvzdušňovacieho ventilu bez zastavenia a vypúšťania systému. A budú musieť byť odstránené na čistenie. V bežných systémoch má chladiaca kvapalina veľa nečistôt, ktoré usadzujú a upchávajú ventil a jeho podporný mechanizmus. Ak sa vyskytne veľa nečistôt, cez vývod začne prechádzať chladiaca kvapalina. To znamená, že je čas rozobrať a vyčistiť. To je miesto, kde uzatvárací ventil zachraňuje. S tým jednoducho odskrutkujte odvzdušňovací otvor, uvoľní sa pružina a otvor otvorom tesniacim zariadením.
Pri inštalácii automatického odvzdušňovacieho ventilu je niekoľko pravidiel:
- Použite bežný kľúč. Nastaviteľný kľúč nemožno použiť: je ťažké ovládať priložené úsilie.
- Držte ho pod šesťhranom umiestneným pod valcom. Nemôžete sa držať veci: môžete to zlomiť.
Iný typ automatického odvzdušňovacieho ventilu
Niečo o cenách. Má výrazné rozdiely a závisí od výrobcu, priemeru spojenia (o pol palca o 10-15% drahšie), ako aj použitého materiálu. Najlacnejšie modely stojí asi 5 dolárov, najdrahšie - 15 dolárov. Ale v rôznych predajniach sa ceny za rovnaké modely môžu značne líšiť. Napríklad automatický odvzdušňovací ventil Danfoss DN 15 je možné zakúpiť za 7,63 USD a za 11,5 USD. Ale, samozrejme, budete musieť starostlivo sa snažiť nekupovať falošný. Toto je obzvlášť nebezpečné u známych spoločností: Danfoss (Danfoss), Wind (Wind) alebo Valtec (Valtek).
Dávame tiež ceny pre uzatváracie ventily. Šírenie je tiež tam, ale nie tak významné: od 1,1 do 1,8 USD.
Manuálny spôsob odstraňovania vzduchu v batériách
A ešte častejšie sú na radiátory kladené manuálne modely. A najčastejšie z nich - žeriav "Mayevsky." Jedná sa o malé, jednoduché a efektívne zariadenie. Zavolajte mu stále ventil na odvzdušnenie ihly.
Jedná sa o kovovú podložku s niťou nanesenou okolo obvodu. Podložka má priechodný otvor v podložke. Priemer otvoru je veľmi malý. Na jednej strane 1-1,5 mm (v smere radiátora) a asi 5 mm na druhej strane.
Schéma žeriav "Mayevsky"
Blokovací valec je zaskrutkovaný do otvoru, na ktorom je tiež niť. V uzavretom stave blokuje tok chladiacej kvapaliny úplne. Otáčaním valca zdvihnite kužeľ, otvor sa otvorí. Ak sa v chladiči nahromadili plyny, opúšťajú sa. Ak nie je plyn, chladiaca kvapalina sa uvoľní. Ale to nemôže byť veľa: otvor s priemerom 1 mm nebude veľmi úniku.
Pri niektorých modeloch je k puzdru pripevnený plastový disk s odtokovým otvorom (priemer je tiež približne 1 mm). Tento disk sa voľne otáča okolo vodorovnej osi, čo umožňuje, aby bol vypúšťací otvor nastavený do pohodlnej polohy.
Ako používať žeriav "Mayevsky"
Ak máte v ohrievacom radiátore nasávaný vzduch, potrebujete špeciálny kľúč (malý kúsok plastu, ktorý sa dodáva v každej sade) alebo obyčajný skrutkovač. Vložte ho do otvoru na odvzdušňovači a otočte ho jednou / dvoma otáčkami proti smeru hodinových ručičiek. Súčasne sa ozýva syčivý zvuk - cez malú otvoru v blízkosti disku začína plynúť prúd vzduchu. Postupne začne voda prúdiť vzduchom (prúd je veľmi tenký, nenechajte sa znepokojovať). Keď sa prúd stáva pevným, zatvorte ventil otočením kľúča (skrutkovač) v opačnom smere.
Tento postup je zvyčajne potrebný pri spustení systému a čas od času po celý rok. Po skončení vykurovacej sezóny je tiež potrebné skontrolovať prítomnosť plynov - je zakázané vypúšťať chladivo, pretože vnútorný povrch chladiča veľmi rýchlo koroduje a vysuší. A pretože chladiaca kvapalina zostáva v chladiči, reakcie nastanú. Čo je možné urobiť, aby ste nezabudli odvzdušniť vzduch, po vypnutí batérií trochu otočte ventil. Potom bude malá diera, cez ktorú bez tlaku nebude voda (chladivo) prúdiť a plyny budú postupne uvoľňované.
Iná ručná možnosť odvzdušnenia
Tento ventil vyrábajú rovnaké firmy ako automatické. Tam je tiež kužeľ, ale dizajn zariadenia je trochu iný. Okrem toho je tu pero. Samozrejme, že je pohodlnejšie používať ako kľúč. Princíp činnosti je podobný: otočte jedným smerom, kužeľ sa odvďa od otvoru, vzduch vystupuje. Otáčaním v opačnom smere otvor otvoril.
Toto je ďalší ručný odvzdušňovací ventil. Tam je uzamykací kužeľ, ale v trochu inom tvare.
Niečo o cenách. Cena "Mayevského" žeriava je 1,2-1,5 USD, manuálne ventily iného typu - od 2 USD. Je ťažké povedať, koľko najdrahšie môže stáť, ale existujú modely "starožitné", ktoré ponúkajú kúpiť za 20 dolárov.
Ako nainštalovať manuálne modely
Crane "Mayevsky" zaskrutkoval do adaptéra. Zvyčajne problémy s výberom priemerov nevznikajú, pretože toto zariadenie je dodávané s inštalačnou sadou pre radiátory. Len pri montáži je potrebné mať na pamäti, že ak ju umiestnite na radiátor vľavo, najprv musíte skrutku odvzdušniť do adaptéra, dotiahnuť závit (bežným kľúčom, bez nadmerného namáhania). Potom je možné zostavu zaskrutkovať do rozdeľovača. Celé zariadenie.
Iná verzia vreckového zariadenia nie je nainštalovaná. Proces je rovnaký ako pri inštalácii automatického. V tomto prípade je tiež žiaduce inštalácia do dvojice so uzatváracím ventilom ("Mayevsky" žeriav nemožno odstrániť bez zastavenia systému). Ak montujete ventil, zaskrutkujte ventil do adaptéra z montážnej sady. Potom namontujte túto zostavu na chladič. Potom môžete odvzdušniť ventil do inštalovaného ventilu.
Niekedy na zaistenie tesnosti na vetre závitov na valci. Len veľa navíjania nie je potrebné a farbu nemožno použiť. Je lepšie vziať malú tesniacu hmotu (môžete len tesnenie).
Ako nainštalovať žeriav "Mayevsky" demonštroval vo videu.
výsledok
V správne navrhnutých systémoch postačí nainštalovať ručné prepínače vody na odstránenie vzduchu z radiátorov. Ak sa plyny pravidelne nahromadia, je jednoduchšie inštalovať automatické zariadenia a nie je potrebné skontrolovať, či sa batérie neustále ohrievajú, alebo je čas na odčerpanie nahromadených plynov.
Ako funguje automatický odvzdušňovač Du15 (1/2) v systéme vykurovania
Prítomnosť vzduchu vo vykurovacom systéme je veľmi nežiaduca. Avšak, nejako sa tam dostane. To veľmi poškodzuje kvalitu vykurovacieho systému ako celku a znižuje životnosť jeho jednotlivých jednotiek. Ak chcete odstrániť nahromadený vzduch, potrebujete automatický odvzdušňovací ventil.
V tomto článku podrobne opíšeme tento prístroj, jeho princíp fungovania, funkcie označovania a obľúbené modely, ako aj správnu inštaláciu do vykurovacieho systému.
Vzduch v systéme vykurovania - prečo je to zlé?
Zdá sa, že uzavretý vykurovací systém, úplne naplnený chladiacim médiom, odkiaľ prúdi vzduch? Existuje niekoľko spôsobov, ako sa objaví vo vnútri, medzi nimi je niekoľko hlavných:
Pri plnení chladiacej kvapaliny
Počas naplnenia vykurovacieho systému vodou alebo iným chladiacim prostriedkom sa zmieša so vzduchom. Aby ste tomu zabránili, je takmer nemožné, takže musíte brať to za samozrejmosť.
Prostredníctvom nekvalitných pripojení
Nesprávna inštalácia vykurovacieho systému, inštalácia a pripojenie kotla na tuhé palivo alebo iného vykurovacieho zariadenia, nekvalitná kvalita, poškodenie alebo poškodenie ventilov alebo iných prvkov - to všetko vedie k prenikaniu vzduchu dovnútra.
Chemické reakcie
Okrem vnútorného vzduchu sa môžu akumulovať aj iné plyny. Napríklad, ak používate tepelný nosič s vysokou kyslosťou a hliníkovými radiátormi, potom chemická reakcia bude produkovať vodík.
Foto 1: Automatický odvzdušňovací ventil pre vykurovacie systémy
Ako môžete vidieť, príčiny tohto javu sú masové. Ale prečo je to tak zlé? Prvá vec, ktorá vedie k tomu je kavitácia. Výrazne zrýchľuje opotrebenie zariadenia a počas prevádzky vedie k hluku. Druhým dôvodom je korózia. Zničí prvky vykurovacieho systému a rozdeľuje ich častice s prietokom chladiaceho média inými zariadeniami, čím upcháva a narúša ich normálne fungovanie. Po tretie, prítomnosť vzduchu znižuje skutočný prenos tepla vykurovacích zariadení a vedie k prerušeniu čerpadiel. Môže dokonca spôsobiť pretrhnutie vykurovacieho kotla.
Na odstránenie všetkých týchto problémov sa používa automatický odvzdušňovací ventil. Pozrime sa, ako to funguje v systéme vykurovania a z akých uzlov sa skladá.
Späť na obsah
Zariadenie a princíp fungovania automatického odvzdušňovacieho ventilu
Konštrukcia tohto malého zariadenia je veľmi jednoduchá. Vo vnútri mosadzného telesa je polypropylénový plavák, ktorý je pomocou vahadla s cievkou spojený. Keď je telo naplnená vzduchom, plavák padá dole a otvorí výfukový ventil. Vyprázdnený priestor je naplnený vodou a vyvýšený plavák uzatvára ventil. Aby sa zabránilo rozptýleniu prachu a nečistôt vo vnútri cievky, je jeho výstup uzavretý plastovým uzáverom.
Foto č. 2: Návrh ventilácie automatického plavákového typu
Existujú modely s mierne odlišnou realizáciou tohto procesu, ale vo všeobecnosti je vždy to isté: keď je plavák v spodnej časti, ventil je otvorený a vzduch je uvoľnený, ak je zdvihnutý, ventil je zatvorený a prístroj znova nahromadí plyn. Tento cyklus sa opakovane opakuje v automatickom režime.
Späť na obsah
Typy a značenie, populárne modely
Existuje niekoľko typov automatického odvzdušňovania. Všetky sú rozdelené do dvoch veľkých typov: automatický a ručný odvzdušňovací ventil pre radiátory alebo Mayevskyho kohútik.
V závislosti od priemeru závitového pripojenia sú dva typy: 1/2 a 3/4 palca. Prvý je lepšie známy ruským označením ako automatický odvzdušňovač Du 15, druhý - Du 20.
Podľa spôsobu pripájania sú rozdelené na klasické roviny a na stranu. V druhom type odvzdušňovacieho ventilu sa závitové pripojenie otáča o 90 stupňov. Odvzdušňovací ventil môže byť umiestnený aj na hornej alebo bočnej strane. Výrobca vyrába rôzne úpravy, ktoré uľahčujú inštaláciu v ťažkých miestach vykurovacieho systému alebo na inštaláciu na strane radiátorov.
Foto 3: Valtec VT 502 Automatický ventilátor Du15 s uzatváracím ventilom
Na domácom trhu sú najznámejšími dvaja výrobcovia: "Valtec" a "Danfoss". Spoločnosť Valtec dodáva ruskému trhu automatický odvzdušňovací ventil VT.502 s montážnym priemerom 1/2 (Du15). Model sa osvedčil a je veľmi obľúbený u inštalatérov nezávislých vykurovacích systémov v súkromných domoch. Má mosadzné teleso potiahnuté vrstvou niklu, ktoré je určené na maximálny tlak 10 barov a teplotu 110 ° C. Priemerná cena, za ktorú si v tomto momente môžete kúpiť tento model, je 280 rubľov.
Foto 4: Automatický odvzdušňovací ventil 1/2 "Danfoss" séria "Eagle" a "Wind"
Druhé miesto je obsadené spoločnosťou "Danfoss". Vyrába automatické vetracie otvory dvoch sérií "Eagle" a "Wind". So všeobecnými technickými vlastnosťami majú len malý vzhľad. Modely sú vyrobené z mosadzných puzdier a sú navrhnuté pre maximálny tlak 10 barov a teplotu 120 ° C. Okrem štandardnej montáže závitov Du15 (1/2) vytvára aj "Danfoss" automatický odvzdušňovací ventil s montážou 3/8 (Du10). Ceny za tieto zariadenia sú tiež v rámci 300 rubľov.
Späť na obsah
Inštalácia do vykurovacieho systému
Malé vzduchové bubliny, ktoré prechádzajú vykurovacím systémom, sa zhromažďujú do väčších vzduchových bublín, ktoré vzrastajú vyššie v ohrevnom systéme Z tohto dôvodu sa odporúča inštalovať automatický odvzdušňovací ventil v najvyšších bodoch vykurovacieho systému. Vodné kotly, rozdeľovače, radiátory a iné úseky tvaru U, ktoré sú tiež vybavené týmito zariadeniami, sú najviac náchylné na tvorbu vzduchových zátok. V obytných priestoroch je inštalovaný automatický alebo ručný odvzdušňovací ventil pre radiátory a vykurovacie kotly sú chránené špeciálnymi bezpečnostnými skupinami pre vykurovacie kotly.
Obrázok 5: Inštalácia odvzdušňovacieho ventilu ako súčasť bezpečnostnej skupiny
Aby nedošlo k odvádzaniu chladiacej kvapaliny z vykurovacieho systému pri demontáži odvzdušňovacieho ventilu na opravu alebo výmenu, pred ním je zabudovaný uzavierací ventil. Skladá sa z mosadlového telesa s plastovou cievkou vo vnútri. Uzavierací ventil je otvorený, keď je doň pripevnený odvzdušňovací ventil. Pri odskrutkovaní sa ventil automaticky uzatvára vykurovací systém.
Okrem nášho príbehu si pozrite malé video o automatických vetracých otvoroch:
Automatický odvzdušňovací ventil je mimoriadne dôležitým prvkom vykurovacieho systému. Napriek svojej malej veľkosti a jednoduchému dizajnu spoľahlivo chráni systém pred ničivými účinkami ovzdušia. Správnou voľbou a inštaláciou tohto lacného zariadenia ušetríte značné finančné prostriedky na opravu drahých uzlov vykurovacieho systému vášho domu.
Ako funguje automatický odvzdušňovací ventil
Okrem známych Mayevských žeriavov v moderných vykurovacích systémoch sa široko používa zariadenie, ako napríklad automatický odvzdušňovač. Jeho úlohou je odstrániť vzduch v určitej časti vykurovacej siete bez zásahu človeka. Ako je toto dôležité zariadenie, princíp jeho fungovania a miesto inštalácie usporiadané - všetky tieto nuansy budú popísané v tomto článku.
Zariadenie a princíp fungovania odvzdušňovacieho ventilu
Vzhľadom na rôzne okolnosti sa môže vo vzduchových vykurovacích systémoch objaviť vzduchová komora, ktorá zabraňuje normálnej cirkulácii chladiacej kvapaliny. Výsledkom je ochladenie časti chladiča alebo niekoľkých batérií umiestnených na jednej vetve alebo stúpači. Aby sa mohol vzduch, ktorý sa zdal byť schopný opustiť systém samostatne, je v určitých bodoch umiestnený odvzdušňovací ventil, ktorý pracuje v automatickom režime.
Zariadenie je uzavreté kovové puzdro so spojovacím potrubím umiestneným na dne. Vo vnútri plášťa je v komore umiestnený plavák z polymérneho materiálu, ktorý je spojený s ihlovým ventilom, ktorého otvor je vytvorený na samom vrchu veka. Podrobne je zariadenie na odvzdušňovaní znázornené na obrázku:
Normálny stav odlučovača vzduchu je, keď je telo naplnená chladiacou kvapalinou, plavák sa zdvihne do maximálnej hornej polohy a ihlový ventil je zatvorený. V priebehu času vstupuje vzduch zo siete do malých častí do komory prístroja a vytláča vodu.
Plavák postupne klesá av kritickom bode začne otvárať ventil, ktorý komunikuje s atmosférou prostredníctvom ťahu. Vďaka tomu všetok vzduch nahromadený v komore pod tlakom vody rýchlo opúšťa otvorený otvor. Toto je princíp automatického odvzdušňovacieho ventilu, ktorý je znázornený na obrázku:
Po vyčerpaní vzduchu prebehne voda v komore a zdvihne plavák do svojej pôvodnej polohy. Ventil sa zatvorí a prepínač vzduchu prechádza do pohotovostného režimu. Veľmi dôležitý je tiež automatický plavákový ventil počas vyprázdňovania systému alebo jeho časti. Keď páka otvára ventil, keď hladina chladiacej kvapaliny v komore klesá, umožní to vstúpiť do systému a tým urýchli jeho vyprázdňovanie.
Typy automatických vzduchových ventilov
Výkonnosť zariadení je možné rozdeliť na 3 typy:
Poznámka. Napriek vonkajším rozdielom a rôznym oblastiam použitia zostáva zásada odvzdušňovania nezmenená.
Najbežnejšie tradičné zariadenia s priamou spojovacím potrubím. Rozsah ich aplikácie je veľmi široký. Po prvé, automatické odlučovače vzduchu sú navrhnuté tak, aby uvoľňovali vzduch cez najvyššie miesta siete potrubia. Na tento účel sú umiestnené na samom vrchole vertikálnych stúpačiek, kde podľa fyzikálnych zákonov všetky vzduchové zoskupenia, ktoré sa objavili v potrubiach, majú tendenciu klesať. Ak by nebol v automatickom odvzdušňovaní v systéme vykurovania, bolo by veľmi ťažké ručne vypúšťať vzduch z najvyšších miest.
Uzavreté vykurovacie systémy, ktoré sú pod tlakom, sú dodávané s bezpečnostnými skupinami kotlov, ktoré sú umiestnené na prívodnom potrubí vychádzajúcom z generátora tepla. Spolu s poistným ventilom a manometrom táto skupina zahŕňa aj automatický vzduchový ventil. Jeho úlohou je vypúšťať vzduch pri plnení zásobníka kotla vodou. Ak bola jednotka opatrne napájaná, môže sa v prípade potreby vždy odpojiť od zvyšku systému a vyprázdniť pomocou rozdeľovača vzduchu a znovu sa naplniť po údržbe.
Poznámka. Bezpečnostná skupina na vykurovanie sa musí inštalovať na kotly, ktoré spaľujú tuhé palivá.
V niektorých modeloch cirkulačných čerpadiel sa používajú aj zariadenia na vypúšťanie vzduchu. Cieľom je zabezpečiť neprerušovanú prevádzku čerpacej jednotky. Skutočnosťou je, že čerpadlo sa môže pohybovať len nestlačiteľnou strednou vodou alebo inou kvapalinou. Prienik vzduchu do priestoru obežného kolesa jednotky hrozí, že úplne zastaví cirkuláciu chladiacej kvapaliny, čo je to, čo má zabrániť odvzdušňovaniu obehového čerpadla. Vzduch alebo para z kotla, ktorý vstupuje do tejto zóny, bude okamžite odvzdušnená a čerpadlo bude pokračovať v prevádzke.
Rohový a radiátorový odvzdušňovací ventil
V rôznych vykurovacích systémoch môže vzniknúť mnoho situácií, keď je potrebné odstrániť vzduchové zástrčky v najťažšie dostupných alebo vzdialených miestach. Nie je možné ich všetky vymenovať, pretože existuje príliš veľa možností. Ak nie je možné inštalovať jednoduchý ventil, pretože potrubie so závitom na konci je v horizontálnej polohe, nasadí sa šikmý odvzdušňovací ventil. Jeho dýza, ktorá sa rozprestiera zospodu, sa otáča pod uhlom 90 ° a môže byť pripevnená k horizontálnej časti.
Treba poznamenať, že uhlový odvzdušňovací ventil s vonkajším závitovým pripojením sa nijako nelíši od konvenčného priameho ventilu s výnimkou otočného kovania a v prípade potreby sa môže použiť namiesto toho.
Často, pre automatické krvácanie vzduchu z batérií namiesto tradičného kohúta Mayevsky, niektorí používatelia uvádzajú uholný ventil. To platí v prípade nepríjemného súboru okolností, keď sa plyny vytvárajú v sieti neustále a to sa deje len v radiátoroch. Dôvodom je chemická reakcia látok, ktoré sa niekedy vyskytujú vo vode s batériami z hliníkových zliatin pri zvýšených teplotách. Nemá zmysel umiestniť ventil s uhlom, pretože je tu špeciálny automatický odvzdušňovací ventil pre radiátory, ktorý je znázornený na fotografii:
Tieto zariadenia sú určené len pre batérie a majú zodpovedajúce závitové pripojenie. Namiesto ručných žeriavov je výhodné umiestniť ich na hliníkové alebo čiastočne bimetalické ohrievače, kde je prítomný aj kontakt slinovej s vodou. V iných situáciách je vzduchový ventilátor chladiča namontovaný podľa vlastného uváženia, no nie je pochýb o tom, že prinesie pohodlie v prevádzke.
Poznámka. Je lepšie vybaviť tradičné liatinové batérie, ktoré sú súčasťou centralizovanej dodávky tepla, ručným Mayevským žeriavom a odtokovým potrubím.
Pre jednoduchú údržbu a čistenie sú k dispozícii kompletné zariadenia - automatické odvzdušňovacie ventily s ventilom. Posledne menovaný je malý závitový adaptér s vnútorným pružinovým ventilom. Adaptér sa naskrutkuje na závit priamo pred rozdeľovačom vzduchu a slúži tak, aby s existujúcim systémom mohol byť odstránený a vyčistený alebo vymenený. Takéto adaptéry sú dodávané s odvzdušňovačom DANFOSS, VALTEK a mnohými ďalšími známymi značkami.
záver
Automatický odvzdušňovací ventil s ventilom vzduchu sa stal jedným z najdôležitejších prvkov moderných vykurovacích systémov. Konštrukcia prístroja je veľmi jednoduchá a preto je spoľahlivá, veľmi zriedka. A potom vo väčšine prípadov kvôli nízkej kvalite chladiacej kvapaliny.
Účel a funkcia automatického odvzdušňovacieho ventilu
Ak chcete odstrániť vzduchové zástrčky z vykurovacích systémov, tradične sa používajú ručné zariadenia - odtokové ventily, kohútiky Mayevského. Tiež automatický odvzdušňovací ventil našiel širokú aplikáciu, ktorá odvzdušňuje plyny nahromadené v potrubí pomocou tekutého nosiča tepla bez zásahu človeka.
Automatický odvzdušňovač pre vykurovací systém
Návrh a princíp činnosti
Automatický vzduchový ventil pre vykurovacie systémy má jednoduchý a spoľahlivý dizajn. Duté kovové puzdro je vybavené spojovacím potrubím, ktoré je umiestnené na dne alebo na strane, v závislosti od verzie výrobku. Vo vnútornej komore zariadenia je plavák vyrobený z polymérnej živice. Pákový ovládač je pripojený k ihlovému ventilu, ktorý uzatvára otvor v hornej časti krytu odvzdušňovača.
Odstránením zátky pomocou ručného ventilu je potrebné proces riadiť, aby bolo zariadenie včas vypnuté - vzduch bude úplne vyčerpaný, keď prúdenie nosiča tepla pretečie tesniacim zariadením. Inštalácia automatického odvzdušňovača eliminuje problémy s údržbou vykurovacieho systému.
Princíp fungovania zariadenia je založený na použití gravitácie - dutý plavák je ľahší ako voda, ale ťažší ako vzduch. V normálnom stave je odvzdušňovač naplnený chladiacou kvapalinou, v dôsledku čoho sa plavák nachádza v hornej polohe a stlačí ihlový ventil. V priebehu času sa chladiaca kvapalina vytlačí z vnútornej komory zariadenia akumuláciou plynu.
V dôsledku toho plavák pod vplyvom gravitácie klesá a otvorí ventil. Akumulovaný vzduch pod tlakom kvapaliny vo vykurovacom systéme vyteká cez otvor v telese odtoku a komora je znova naplnená chladiacim médiom, ktoré zdvihne plavák a automaticky zatvorí ventil.
Posúvače plaváka slúžia na odstránenie vzduchových zástrčiek a tiež pomáhajú urýchliť vypúšťanie chladiacej kvapaliny zo systému počas údržby alebo opravy. V dôsledku poklesu hladiny chladiacej kvapaliny v okruhu sa ventily automaticky otvárajú a vzduch, ktorý prúdi dovnútra, spôsobuje rýchlejšiu odtok kvapaliny.
Príčiny vetrania systému
Vzduch vo vykurovacom okruhu nepriaznivo ovplyvňuje fungovanie a trvanlivosť systému. Kyslík reaguje s oceľou a spôsobuje koróziu. Vzduchové zátky zasahujú do bežného pohybu chladiacej kvapaliny, úplne blokujú vykurovanie hornej časti radiátorov alebo vykurovacích zariadení. Prítomnosť vzduchových bublín v chladiacej kvapaline vedie k predčasnému opotrebeniu pohyblivých častí obehových čerpadiel.
Vzduchový vykurovací systém
Existuje niekoľko dôvodov na vytvorenie leteckej prekážky:
- Používajte ako chladiacu kvapalinu vodu z prívodu vody, ktorá nebola podrobená špeciálnemu spracovaniu na odstránenie rozpusteného vzduchu. Pri zahrievaní plyny opúšťajú kvapalné médium a nahromadia sa v horných bodoch potrubia a batérií.
- Nadmerne rýchle naplnenie systému chladivom alebo jeho dodaním nie je z najnižšieho bodu. V takejto situácii kvapalina nemá čas vyviesť vzduch zo všetkých častí namontovaného systému.
- Strata tesnosti systému kvôli chybám pri montáži alebo poškodeniu prvkov.
- Použitie polymérových rúr, ktoré nemajú bariérový povlak, ktorý zabraňuje prenikaniu molekúl kyslíka do chladiacej kvapaliny.
- Chyby vo vývoji projektu alebo usporiadania systému (nesprávne zvolený uhol sklonu rúr, atď.).
- Vstup vzduchu do systému počas opravy vyžadujúci demontáž obrysových prvkov.
Typy automatického odvzdušňovania
V závislosti od výrobnej verzie môže byť automatický plniaci ventil priamy, uhlový alebo radiátor. Modely sa líšia vo vzhľade a mieste inštalácie, ale princíp krvácania je rovnaký.
Zariadenia s priamymi bradavkami
Priama ventilácia je najžiadanejšou verziou zariadenia, pretože je vhodná na montáž na horných koncoch vertikálnych stúpačov, na podlahové vykurovacie systémy ako súčasť bezpečnostnej skupiny na cirkulačných čerpadlách. Pomocou odpaliska môže byť prerušený do problematickej časti potrubia, ak malý uhol sklonu spôsobí výskyt leteckých dopravných zápch.
Konštrukcia priameho automatického odvodu vzduchu s potrubím
Radiátor a rohové modely
Úhlový odvzdušňovací ventil je určený na inštaláciu na ťažko prístupných miestach. Napríklad na úkor potrubia umiestneného na boku puzdra môže byť zariadenie pripojené na závitový koniec vodorovného potrubia mŕtveho konca vykurovacieho systému. Ak je to potrebné, je možné použiť namiesto priameho uhlové automatické odvzdušňovanie v systéme vykurovania.
Namiesto ručného Mayevského žeriavu môžu byť na radiátoroch namontované štandardné automatické vypúšťacie ventily na odstránenie častých vzduchových zástrčiek z radiátorov. Racionálnejší prístup je však použitie špeciálneho automatického odvzdušňovacieho ventilu chladiča. Tento model má tiež uhlové vyhotovenie, ale líši sa od štandardného závitovania - je vhodný na pripojenie zariadenia priamo k radiátoru bez použitia adaptéra.
Technické parametre
Odvzdušňovacie otvory pre vykurovacie systémy pracujúce v automatickom režime majú rozdielne priemery pripojenia. V ruských vykurovacích systémoch sa používajú zariadenia, ktorých závitové pripojenia sú 1/2 "a 3/4". Najbežnejší závit je 1/2 ", ktorý je tiež známy ako DN15 (veľkosť spojenia je 15 mm).
Pri výbere sa berie do úvahy aj tieto charakteristiky:
- pracovný tlak (štandard 10 atm, modely s hodnotením 16 atm);
- pracovná teplota média (štandardne do 110-120 ° С);
- typ závitového pripojenia - vonkajší alebo vnútorný závit.
Dávajte pozor na materiál prípadu. Spoľahlivé zariadenia sú vyrobené z vysoko kvalitného inštalačného mosadze. Siluminové výrobky sa vyznačujú zvýšenou krehkosťou.
Technické údaje automatického odvzdušňovania
Pre dom s nezávislým tepelným napájaním je vhodný akýkoľvek odvzdušňovací otvor vykurovacieho systému s požadovaným typom závitu. Je ťažšie vybrať zariadenie pre radiátory pripojené k ústrednému vykurovaciemu systému - je dôležité objasniť prevádzkové parametre systému v oddelení bývania alebo inej organizácii zodpovednej za dom.
Kde je vetracie otvory nainštalované?
Vzhľadom na to, ako funguje automatický vetrací otvor, je zariadenie určené na inštaláciu:
- V najvyšších bodoch vykurovacích okruhov (vrchol vertikálnych stúpačov atď.), Kde sa dostávajú vzduchové bubliny z chladiacej kvapaliny.
- Na koncoch odvŕtaných koncov potrubia.
- Ako súčasť bezpečnostnej skupiny spájajúcej kotol (predovšetkým tuhé palivo) v uzavretom vykurovacom systéme. Automatický odvzdušňovací ventil je namontovaný na rozvodnom potrubí spolu s manometrom a núdzovým ventilom. Prístroj pomáha vypustiť vzduch, keď je kotol naplnený nosičom tepla z vodného plášťa, alebo rýchlo vypúšťať vodu z neho, keď vyprázdňuje vykurovací okruh vyrezaný z vykurovacieho okruhu.
- Na cirkulačnom čerpadle, aby sa zlepšila jeho práca, ak návrh jednotky poskytuje inštaláciu zariadenia na spúšťanie vzduchu. Prenos vzduchom chladeného chladiaceho média zhoršuje prevádzku čerpadla, vzduchový uzáver spôsobí jeho zastavenie, obežné koleso a ložiská sa opotrebúvajú rýchlejšie. Odvzdušňovač tiež odvádza vodu z prehriatej chladiacej kvapaliny.
- Na potrubí operačného systému pri zisťovaní oblasti, kde sa vzduch neustále nahromadzuje (to sa stáva najmä vtedy, ak nie je dodržaný uhol sklonu rúr).
- Na vykurovacích zariadeniach.
Aký typ radiátorov potrebuje vetracie otvory?
Automatické modely chladiča sú primárne určené pre vykurovacie zariadenia z hliníka, pri ktorých dochádza k tvorbe plynu kvôli kontaktu chladiva s kovom. Odporúča sa tiež čiastočne vybaviť bimetalové radiátory ventilovým ventilom. Plne bimetalová batéria má oceľové jadro, čo umožňuje inštaláciu ručného ventilu.
Typy radiátorov pre vykurovací systém
Oceľové panelové vykurovacie zariadenia sú vybavené štandardným ručným žeriavom Mayevsky a na liatinových radiátoroch a rúrkových oceľových batériách je inštalovaný odtokový ventil.
Venujte pozornosť! Vedľa hliníkovej batérie, vybavenej automatickým ventilom na vypúšťanie plynov, nemôžete fajčiť, zapáliť požiar. Zariadenie uvoľňuje výbušný vodík vytvorený počas chemickej reakcie.
Zásady inštalácie
Automatický odvzdušňovací ventil je namontovaný vertikálne - av rohových a rohových modeloch je krytka, ktorá zakrýva výstup, smeruje smerom nahor. Kulový ventil alebo uzatvárací ventil musia byť inštalované pred odtokovým ventilom v potrubí.
Varovanie! Výnimkou je výstup vzduchu v bezpečnostnej skupine kotolne - medzi touto jednotkou a tryskou kotla by nemali byť žiadne uzatváracie ventily.
Uzavierací spätný ventil umožňuje čistenie odvzdušňovacieho ventilu alebo výmenu chybného zariadenia bez vypustenia celej chladiacej kvapaliny z okruhu. Automatický odvzdušňovací ventil so spätným ventilom je ľahko ovládateľný.
Pri inštalácii automatického Mayevského žeriavu sa skrutku používa namiesto nastaviteľného kľúča na ovládanie uťahovacej sily upevňovača. Zariadenie nemôžete držať za tela, aby sa nerozbil. Držte odvzdušňovací otvor pre šesťhrannú časť pod valcovou komorou.
výsledok
Domový vykurovací systém potrebuje nainštalovať ventily, ktoré odstraňujú plyny z potrubia a radiátorov. Automatické zariadenia eliminujú potrebu pravidelne kontrolovať jednotnosť vykurovacích potrubí a radiátorov, ručne odstraňovať lapače vzduchu.
Automatický odvzdušňovač: konštrukcia, princíp prevádzky, inštalácia
Prítomnosť vzduchu a mikrobubliniek v systéme vykurovania vedie k zníženiu účinnosti a poruchám v práci:
Automatický odvzdušňovací ventil, max. teplota 110 ° С, 10 bar.
- Emisie tepla radiátorov klesajú. Vzduch naplní hornú časť chladiča, čo spôsobí, že sa ochladí;
- Kyslík prítomný vo vzduchu prispieva k korózii vnútorných stien zariadenia;
- Cirkulácia chladiacej kvapaliny úplne klesá alebo úplne zastaví;
- Lopatky a ložiská obehového čerpadla s mokrým rotorom sú vystavené zvýšenému zaťaženiu, v dôsledku čoho môže čerpadlo predčasne zlyhať;
- V radiátoroch, potrubiach a cirkulačnom čerpadle sú neustále hlučné zvuky.
Jedným z najúčinnejších zariadení, ktoré dokážu vyriešiť všetky vyššie uvedené problémy, je automatický odvzdušňovací ventil - zariadenie určené na automatické odvádzanie vzduchu z vykurovacieho systému.
Automatické odvzdušňovacie zariadenie
Návrh a princíp činnosti automatického odvzdušňovacieho ventilu.
Automatický odvzdušňovací ventil je uzavreté mosadzové teleso, zvyčajne valcovité alebo kužeľovité. V prípade dutého plaváka vyrobeného z polypropylénu alebo vysoko kvalitného teflónu, ktorý je spojený pomocou páky s vypúšťacím ventilom. Odtokový ventil je vybavený plastovým uzáverom, ktorý zabraňuje úniku chladiacej kvapaliny v prípade poruchy zariadenia.
Typy automatických odvzdušňovacích ventilov.
K dispozícii sú 3 typy automatických odvzdušňovačov:
- Rovná tradičná (vertikálne namontovaná);
- Uhlové (uhol 90 °). Používajú sa ako radiátor namiesto Mayevského žeriavu alebo v prípadoch, keď návrh vykurovacieho systému neumožňuje použitie priameho odvzdušňovacieho ventilu;
- Špeciálny odvzdušňovač pre radiátory.
Ako funguje automatický odvzdušňovač?
Princíp činnosti automatického odvzdušňovacieho ventilu možno opísať v niekoľkých "krokoch":
- Vzduch, ktorý sa hromadí v puzdre prístroja, vyvíja tlak na plovák, v dôsledku čoho plavák postupne klesá;
- Pokles plováku potiahne páčku za ňou a vypúšťací ventil sa otvorí a vypustí vzduch;
- Keď vzduch uniká z trupu, plavák opäť stúpa, súčasne zatvorí odtokový ventil.
Starý automatický odvzdušňovací ventil.
Nevýhody automatického odvzdušňovacieho ventilátora sú ich požiadavky na čistotu chladiacej kvapaliny. Vďaka nízkej kvalite nosiča tepla je otvor na vypúšťanie vzduchu čiastočne alebo úplne upchaný, čo vedie k tesnému uzatvoreniu výfukového ventilu. V dôsledku toho začne prúd chladiacej kvapaliny. Ak chcete vyriešiť tento problém, musíte rozobrať odvzdušňovač a vyčistiť uzamykací mechanizmus.
Ďalším problémom s automatickým odvzdušňovaním je netesnosť v oblasti závitového spojenia medzi horným krytom a telesom zariadenia. Únik sa vyskytuje v dôsledku porušeného tesniaceho krúžku, ktorý je inštalovaný medzi krytom a horným krytom. Zlomený krúžok by mal byť nahradený novým, alebo prevlečte závit s Tangit Uni-Lock alebo ľanom.
špecifikácie:
Ako vybrať a kde inštalovať ventil na vypúšťanie vzduchu
Prostredníctvom potrubí a zariadení na ohrev vody sa vzduch vždy pohybuje v rôznych množstvách. Zostáva v sieti počas plnenia systému, preniká cez steny polymérových potrubí a uvoľňuje sa z chladiacej kvapaliny (voda obsahuje kyslík v rozpustenom stave). Odstránenie bublín, ktoré tvoria, je problém, ktorý je riešený dôležitým prvkom okruhu - odvzdušňovacieho otvoru. Ďalej sa pozrieme na typy ventilov na vypúšťanie vzduchu a vysvetlíme, kde je potrebné ich nainštalovať.
Odrody vzduchových ventilov
Vzduchové bubliny obsiahnuté v chladiacej kvapaline majú tendenciu sa hromadiť na určitých miestach vykurovacej siete a vo vnútri radiátorov. Výsledná bublina je naďalej napájaná novými časťami kyslíka a vyvíja sa do vzduchového uzáveru, ktorý zablokuje pohyb ohrievanej vody v tejto oblasti. Výsledkom je ochladenie okolitých batérií alebo častí chladiča.
Na uvoľnenie vzduchu z vykurovacieho systému sa používajú dva typy ventilov:
- ručný žeriav Mayevsky;
- automatický odvzdušňovač typu plaváka.
Historické zázemie. V čase ZSSR sa nepoužívali podobné odlučovače vzduchu. V súkromných domoch boli využívané okruhy otvoreného typu, kde unikol vzduch cez expanznú nádobu. Centrálne vykurovacie siete bytových domov boli vybavené vzduchovými kolektormi a vypúšťacími ventilmi inštalovanými vo vyšších bodoch a niekedy aj v batériách.
Ako funguje odvzdušňovací ventil
Prístroj zobrazený na ventile Mayevsky je ľahko zrozumiteľný. Na konci mosadlového telesa s vonkajším závitovým pripojením ½ "(DN 15) alebo ¾" (DN 20) bol vytvorený otvor Ø2 mm, ktorého prierez pokrýva skrutku s kužeľovitým hrotom. Na strane puzdra je vytvorený otvor s malým priemerom na uvoľnenie vzduchu.
Kreslenie závitovkový žeriav Mayevsky v strihu
Poznámka. Upravený odvzdušňovací ventil sa dodáva s otočnou plastovou vložkou, vo vnútri ktorej je vytvorený výpustný kanál. Pohodlné je, že poloha otvoru sa dá nastaviť otáčaním plastovej podložky.
Mechanický ventil funguje takto:
- Pri prevádzkovom režime vykurovania sa uzamknutá skrutka zašroubuje a kužeľ uzatvorí hermeticky uzáver.
- Keď potrebujete uvoľniť uzáver, skrutku odskrutkujte 1-2 otáčky. Pod tlakom chladiva prechádza vzduch cez otvor s priemerom 2 mm, vstupuje do výfukového kanála a pohybuje sa po ňom.
- Po prvé, čistý vzduch sa vytiahne z otvoru a potom sa zmieša s vodou. Skrutka sa skrúca po vypustení hustého prúdu chladiacej kvapaliny z kanála.
Mayevskyho ručne ovládaný žeriav je bezproblémový prostriedok na uvoľňovanie plynov z potrubí a radiátorov. Tajomstvo spoľahlivosti je neprítomnosť pohyblivých častí, ktoré sa môžu upchať, opotrebovať alebo hrdzaviť. Ventil sa zvyčajne používa ako ventilátor chladiča.
Manuálne ventily na vykurovanie vzduchu sú rozdelené na verzie podľa spôsobu odskrutkovania skrutky:
- pomocou plastovej alebo kovovej rukoväte;
- tradičná verzia je slot pre plochý skrutkovač;
- skrutku so štvorcovou hlavou použite špeciálny kľúč.
Čo je žeriav Mayevsky a ako to funguje, jasne vidieť vo videu od majstra - inštalatér:
Princíp automatického odvzdušňovania
Nie je ťažké odhadnúť, že tento typ ventilu na vypúšťanie vzduchu pôsobí bez zásahu človeka. Prvok je vertikálny valec vyrobený z mosadze s G ½ "závitovým pripojením (DN 15), kde je umiestnený plastový plavák. Ten je spojený pákou s pružinovým ventilom umiestneným v kryte.
Pre informáciu. Automatický odvzdušňovač (spoločný jazyk - avtozdushniki, potomkovia alebo skládky) sú k dispozícii s dvoma typmi spojovacieho vonkajšieho závitu - ½ "a 3/8". Ale v postsovietskom priestore sú bežne používané výrobky s polovičnými vláknami, 3/8 sú extrémne zriedkavé.
Princíp automatického odvzdušňovania je nasledovný:
- V prevádzkovom režime je komora vo vnútri krytu naplnená vodou a stlačením plaváka nahor. Pružinový vzduchový ventil je zatvorený.
- Keď sa vzduch nahromadí v hornej zóne komory, hladina chladiaceho prostriedku klesá a plavák začne klesať.
- Keď hladina klesne na kritickú hodnotu, hmotnosť plaváka prekoná pružnosť pružiny a ventil sa otvorí a vzduch začne vykrvácať.
- V dôsledku nadmerného tlaku v ohrevnom systéme voda vytiahne všetok vzduch z komory prístroja, postaví ho na miesto a znova zdvihne plavák. Ventil sa zatvorí.
Keď je potrubná sieť naplnená chladiacou kvapalinou, vzduch sa nepretržite odstraňuje, kým plavák leží v spodnej časti nádrže. Akonáhle voda vyplní komoru, pružina zatvorí ventil a odtok sa zastaví. Upozorňujeme, že časť vzduchovej zmesi zostane vo vnútri puzdra pod samotným vekom, čo neovplyvňuje bežnú prevádzku vykurovania.
Podľa vyhotovenia odvzdušňovacieho zariadenia sú stroje s priamym a uhlovým pripojením. Niektorí výrobcovia prinášajú vybíjanie vertikálne smerom nahor, iní - na stranu, z boku "nos" s tryskou. Z hľadiska obyčajného majiteľa domov, tieto rozdiely nezáleží moc, ale majster - inštalatérske bude veľa povedať.
Príklad. Prax ukazuje, že automatický ventil s bočnou zásuvkou pracuje spoľahlivejšie než so zvislým vývodom. Naopak výrobok s horizontálnym uchytením zhoršuje vzduchové bubliny ako dizajn s nižším priamym pripojením.
Zariadenie automatického odvzdušňovania sa neustále zlepšuje. Vedúci výrobcovia dielov pre vykurovacie systémy dodávajú svoje výrobky s ďalšími funkciami:
- Ochrana proti vodnému kladivu pomocou reflexnej dosky (umiestnenej pri vstupe do komory).
- Efektívne zachytávanie malých bubliniek je dosiahnuté v prietokovom prevedení s dvomi horizontálnymi spojmi pre pripojenie k sieti. Dolná zóna zvýšeného objemu nádrže je obsadená špeciálnym plnivom, ktorý zastavuje pohyblivé vzduchové bubliny a zhromažďuje ich v komore.
Je potrebné odskrutkovať prvok adaptéra - a pružina zatvára priechodovú dosku
Vzduchové ventily, vyrobené vo forme zátky chladiča
Lyrické odbočenie. Majitelia domov a niektorí "špecialisti" nevedomky nazývaní plovákový ventil prevzdušnený automatickým Mayevskym ventilom, čo je v podstate nesprávne. Vynálezca Mayevsky v 30. rokoch minulého storočia navrhol výstavbu ručného žeriavu, ale nemá nič spoločné s "guľometom".
Kde sú vzduchové ventily
V každom ohrevom vody sú miesta, kde je potrebná inštalácia odvzdušňovacieho ventilu. Ak hovoríme o žeriavoch Mayevsky, potom je potrebné ich vložiť do všetkých batérií, aby sa uvoľnil nasávajúci vzduch. Presné miesto je v dopravnej zápche v hornom rohu, ktorý je vzdialený od miesta pripojenia prívodného vedenia k zariadeniu. Vzduchová bublina je tu vytvorená.
Ak je kotol vybavený vstavaným odvzdušňovačom, nie je potrebné ho nainštalovať na prívod
Automatický vzduchový ventil musí byť inštalovaný striktne vertikálne v nasledujúcich bodoch vykurovacej siete:
- v bezpečnostnej skupine kotla pripojeného k systému uzavretého typu;
- na oboch kolektoroch z tepelne izolovanej podlahy;
- ak je najvyšším bodom potrubie a nie chladič, potom do neho vháňa vzduchový ventilátor ovládaný plavákom;
- v vyrovnávacej nádrži a nepriamom vykurovaní kotla, ak to poskytuje konštrukcia;
- na cievke na uteráky;
- vo všeobecnom distribučnom hrebete komplexného a rozsiahleho systému (pre obidva zberače);
- na hydraulickom separátore obrysu (hydraulický spínač).
Okrem týchto bodov sú rozdeľovače vzduchu umiestnené v problémových oblastiach vykurovacej siete, kde vďaka ťažkým podmienkam vytvárajú tvarovky tvaru U slučky v smere nahor. Napríklad diaľnica obchádza dvere alebo schodisko na vrchole a potom opäť zostúpi. V takýchto kompenzátoroch sú vzduchové zátky vytvorené s pravdepodobnosťou 100%, takže je potrebný odvzdušňovací ventil, lepší - automatický.
Keď je vysoký bod siete potrubím alebo kompenzátorom, na ňom je namontovaný ventil
Rada. Nikdy nevkladajte Mayevskyho ventil priamo do potrubia, pretože bubliny prejdú spolu s prietokom chladiacej kvapaliny a ventil bude zbytočný. Pre správnu prevádzku potrebuje manuálna "uzávierka" fotoaparát na zhromažďovanie vzduchu ("automat" má vlastný). Vytvorte väzbu na diaľnicu so zvislým potrubím, ktoré bude slúžiť ako zberač vzduchu a nainštalujte ventil na vrchu.
Ak nechcete bežať medzi radiátormi skrutkovačom pri plnení vykurovacej siete vodou, použite automatické rohové odvzdušňovacie ventily namiesto ventilov Mayevsky. Táto možnosť je vhodná aj pre obyvateľov bytov, ktoré sú centrálne vykurované: vzduchové zástrčky sa často vyskytujú v liatinových batériách a nie je možné ich odstrániť.
Ďalším tipom. Aby roh uhla rozdeľovača vzduchu nevyčnieval v očiach a nedržal sa závesov, vezmite mini-model ventilu zabudovaného do krytu chladiča.
Namiesto uzatvorenia - tipy na výber
Prvým a hlavným odporúčaním nie je kúpiť automatické "vzduchové kanály" čínskej výroby. Dôsledky týchto úspor sú dobre známe majstrom vykurovania:
- spolu so vzduchom prechádza produkt chladiacou kvapalinou, čo spôsobuje netesnosť na puzdre a podlahe a tlakové straty v systéme;
- nekvalitná ventilácia môže zaseknúť a nebude fungovať;
- prvky vnútri prvku sa rýchlo stanú nepoužiteľné pod vplyvom chladiacej kvapaliny.
Pomocou Mayevského žeriavov nie je situácia z tohto dôvodu taká ľútosť - nie je tam nič, čo by sa tam mohlo zlomiť. Na druhej strane sa výrobok netýka komplexných vykurovacích zariadení a jeho cena je dosť cenovo dostupná aj od známych značiek. Napríklad výrobcovia Icma, Caleffi a Valtec ponúkajú slušné produkty v strednom cenovom rozpätí. Spoľahlivé sú aj "stroje" značky Spirotech, ktoré sú znázornené na obrázku.
Teraz uvádzame niekoľko tipov na výber ventilov na uvoľnenie vzduchu:
- Crane Mayevsky lepšie vziať s perom, aby sa neporiadok s skrutkovačmi a kľúče. Je to pohodlné a vzdialené miesta, keď je radiátor skrytý v nika.
- Ak malé deti žijú v byte alebo v súkromnom dome, umiestnite ručný kohút pod skrutkovač. Dieťa sa môže dostať k rukoväti, otvoriť ventil a zapáliť s chladivom.
- Ak je to možné, získajte automatický ventil s uzatváracím ventilom. Umožňuje kedykoľvek odstrániť časť, aby sa mohla opraviť alebo nahradiť.
- Eloxovaný náter trupu nehral počas prevádzky špeciálnu úlohu. Chráni kov pred oxidáciou.
- Prítomnosť ďalších funkcií, ktoré zlepšujú vykurovanie, je vítaná. Ak to váš rozpočet povoľuje, vezmite odvzdušňovač, ktorý zachytáva bubliny.
Tu sa aplikuje princíp odvzdušňovacieho zariadenia - veľa prvkov, ktoré naplnia komoru, udržiavajú bubliny a odošlú do odvzdušňovacieho ventilu
Poznámka. Komerčný ventil a zariadenie vybavené poistným ventilom sa predávajú. Patrí medzi ne obehové čerpadlá, vyvažovacie ventily a rôzne kohútiky. Na týchto produktoch by ste sa nemali sústrediť, je lepšie kupovať a inštalovať každý detail schémy samostatne.
Plávajúce modely odvzdušňovacieho ventilu navrhnuté pre určitý tlak odozvy a teplotu chladiacej kvapaliny. Napríklad navrhujeme zvážiť tabuľku technických charakteristík talianskej značky Caleffi a uistiť sa, že pre inštaláciu v súkromnom dome sú 2 možnosti - produktové rady MINICAL a VALCAL (efektívny tlak je 2,5 resp. 4 bar).
Pre inštaláciu v byte, ktorý je pripojený k centralizovanému zdroju tepla, musíte použiť model ROBOCAL, ktorý je určený na prevádzku pri tlaku 6 barov. Ostatní výrobcovia bona fide poskytujú podobné tabuľky s vlastnosťami, podľa ktorých môžete vybrať automatický odvzdušňovací ventil.