DALInet
- Konvertor DALI/Ethernet
- Prevodník DALI / Modbus TCP
- Napájanie PoE alebo 9-32 V
- Indikácia komunikácie DALI
- Signalizácia pripojenia zbernice DALI
- Galvanické oddelenie DALI/ETH
Prevodník zbernice DALI/Ethernet
DALInet má dve oblasti použitia:
- riadenie a monitorovanie zbernice DALI nadradeným systémom
- nastavenie zariadení na zbernici DALI
Riadenie a monitorovanie zbernice DALI nadradeným systémom
Řídící zařízení může na sběrnici DALI odesílat zprávy různé délky. Okrem štandardných správ je možné posielať správy eDALI, NEMA DALI, DIGIDIM DALI a ďalšie správy, ktoré si môže vybrať používateľ.
DALInet podporuje komunikáciu Multimaster (viacero zariadení aktívne posielajúcich údaje na zbernici DALI). Nadradený systém môže odosielať údaje kedykoľvek, pretože kolízie správ na zbernici DALI rieši prevodník.
DALInet posiela všetku komunikáciu prebiehajúcu na zbernici DALI do nadradeného systému.
Nadradený systém je informovaný aj o iných udalostiach na zbernici DALI (dátová kolízia, skrat zbernice alebo pripojenie sieťového napätia).
Nastavenie zariadení na zbernici DALI
Nastavenie zariadenia zbernice DALI možno vykonať v spojení s programom DALIconfig, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť nižšie.
Konfigurovať možno nielen všetky zariadenia Foxtron DALI - DALI4sw, DALIrel, DALIpwm, DALIpwm15, ale aj zariadenia od iných výrobcov.
DALInet dokáže konvertovať správy DALI na protokol TCP/IP alebo Modbus TCP.
Na stiahnutie
|Používateľský manuál|
|Komunikačný protokol|
|DALIconfig|
|Blokový diagram|
|Prehlásenie o zhode|