Odvetrávanie vlhkosti
Ventilácia na základe rosného bodu!
Vlhká pivnica?
V Nemecku existujú dva milióny domov so značný- mi problémami s vlhkosťou v suterénnych priesto- roch. Vetranie je často vykonávané nesprávne a k existujúcej vlhkos sa pridáva kondenzácia, ktorá dodáva ďalšiu vlhkosť. Steny sú nasiaknuté vlhkos- ťou a rozsiahly rast plesní je len otázkou času. Tu prináša automa cké vetranie trvalú nápravu. Vlhký vzduch pivnice je nahradzovaný suchším vzduchom a do- chádza k vysušovaniu na vnútornej strane steny. V skutočnos by sme mali vetrať iba suchším vzduchom. Von- kajší chladnejší vzduch obsahuje zvyčajne menej vodnej pary, takže absolútna vlhkosť je nízka. Tento vzduch sa v suteréne zohreje a znovu absorbuje vlhkosť. Celý proces sa opakuje a dochádza k postupnému vysušovaniu suterénu.
Riešenie - vysušovanie pivnice prirodzeným spôsobom
Použi m presných senzorov rosného bodu sa určia op málne podmienky vetrania. Na základe nich sa po celý rok odvetráva vlhký vzduch v pivniciach suchým vonkajším vzduchom. Riadiaca jednotka na základe rosného bodu Typ 100-720 spus vetranie iba v prípade ak je vonkajší vzduch schopný absorbovať transportujúcu vlh- kosť. Teplota rosného bodu je meradlom absolútnej vlhkos vo vzduchu. Čím je táto teplota nižšia, tým viac vodnej pary môže vzduch absorbovať. Teplota rosného bodu sa meria a vyhodnocuje riadiacou jednotkou. Navyše je možné od verzie 2.4 (Február 2013) nastaviť obmedzenie vnútornou teplotou vzduchu, aby nedošlo k prílišnému ochladzovaniu v chladnom zimnom období. V závislos na veľkos miestnos a požiadaviek na vetranie môže byť zvolených deväť rôznych programov ven lácie. Pomocou tlačidla Prog je možné zvoliť vetra- cí program, pomocou zostávajúcich tlačidiel je možné prepínať medzi aktuálne meranými hodnotami teploty vzduchu, rela vnej vlhkos a teplotou rosného bodu zobrazovanými pre vnútorný aj vonkajší senzor. Ven lácia na základe rosného bodu 100-720 obsahuje: riadiacu jednotku, 2x kábel každý 10 metrov dlhý, dva senzory, montážnu sadu a užívateľskú príručku s inštrukciami k inštalácii.
Čo je rosný bod ?
Dôkaz vzniku rosného bodu na pivnom pohári.
Poznáte to. Orosený zahmlený pivný pohár. Hlavne v lete, keď teplý a vlhký vzduch narazí na chladné sklo, vzdušná vlhkosť skondenzuje na jeho povrchu.
Niečo podobné nastane, keď teplý a vlhký vzduch prúdiaci cez otvorené pivničné okná narazí na chladnú stenu. Tak ež dôjde ku kondenzácii a vzniku vlhkých fľakov. Múry suterénu potom v priebehu času nasávajú značné množstvo vlhkosť. Rosný bod sa dosiahne, keď sa horúci, vlhký vzduch ochladí natoľko, že vznikne kondenzačná vlhkosť, ktorá sa ukladá v murive. Preto rosný bod musí byť posudzovaný priamym meraním vzdušnej vlhkosť. Preto pomocou senzorov meriame obsah vody vo vzduchu v suteréne a vo vonkajšom prostredí. Riadené vetranie sa spus len vtedy, keď vonkajší vzduch má oveľa nižší obsah vody ako vnútorný vzduch.
Výsledok: Pomocou výmeny vlhkého pivničného vzduchu za suchší vonkajší vzduch dôjde k postupnému vysušovaniu s en pivnice.
Ocenenie Bundespreis 2014 za vynikajúce výsledky
Boli sme ocenený v celoštátnej súťaži inovatívnych produktov v Nemecku. Vyhrali sme zlatú medailu za naše inovatívne riadenie ventilácie aj na medzinárodnom veľtrhu v Mníchove 2014. Ako zákazník, môžete predpokladať, že jednotky určené pre riadenie vetrania boli testované profesijným združením.
V Nemecku existujú dva milióny domov so značnými problémami s vlhkosťou v suterénnych priestoroch. Vetranie je často vykonávané nesprávne a k existujúcej vlhkos sa pridáva kondenzácia, ktorá dodáva ďalšiu vlhkosť. Steny sú nasiaknuté vlhkosťou a rozsiahly rast plesní je len otázkou času.
Riadiaca jednotka 100-700. Táto riadiaca jednotka obsahuje všetky programy z predchádzajúcich regulátorov 100-720, 100-730 a 100- 740, ale s viacerými možnosťami nastavenia. Všetky hodnoty senzorov sú rozdelené do šiestich ukazovateľov a sú jasne zobrazené na displeji. S celkom štyrmi procesormi, sú potrebné hodnoty ihneď vypočítané.
Riadiaca jednotka 100-705 je zhodná s jednotkou 100-700, ale s integrovaným dátovým úložiskom. Táto riadiaca jednotka obsahuje všetky programy z predchádzajúcich regulátorov 100-720, 100-730 a 100- 740, ale s viacerými možnosťami nastavenia. Všetky hodnoty senzorov sú rozdelené do šiestich ukazovateľov, sú jasne zobrazené na displeji a zaznamenávané každú hodinu.
Podľa šta s k sú v Nemecku 2 milióny domov so značnými problémami s vlhkosťou v pivničných priestoroch. Vetranie je často nedostatočné, takže k existujúcej vzlínajúcej vlhkos v murive sa pridáva ešte aj kondenzačná vlhkosť. Steny ďalej nasávajú vlhkosť a tvorba plesní je potom len otázkou času. Tu prináša automatické vetranie na základe rosného bodu trvalú nápravu.
Správna vnútorná klíma je pre dozrievanie vína vo vínnej pivnici mimoriadne dôležitá. Bez automa ckého riadenia je takmer nemožné dosiahnuť požadované výsledky. Naše automa cké vetranie vínnych pivníc 100-730 nepretržite meria pomocou presných senzorov klimacké podmienky vo vnútri aj vonku. Program op malizuje klima cké podmienky vo vínnej pivnici podľa nameraných hodnôt. Dôležitými hodnotami sú teplota vzduchu v rozsahu 10 - 14 °C a rela vna vlhkosť vzduchu 50 až 80%.
Kto nepozná zatuchnutý zápach v sušiarňach, ktoré používa viac nájomníkov. Najmä v týchto priestoroch, ktoré sa takmer nevetrajú resp. sa vetrajú v nevhodnom čase prináša automa cká ven lácia nápravu. Automatické vetranie sušiarní 100-740 nepretržite meria klima cké podmienky v sušiarni a zároveň vo vonkajšom prostredí. O presnom rosnom bode na základe klimatických podmienok regulátor rozhodne úplne automaticky.
Automatické vetranie zimných záhrad a skleníkov 100-750
Slnečné dni zvyšujú vnútornú teplotu v zimných záhradách veľmi rýchlo, a preto môže veľmi ľahko dôjsť k prehriatiu. Horúci vzduch potom poškodzuje starostlivo upravované rastliny. Aby sa tomu zabránilo, automatické vetranie zimných záhrad a skleníkov 100-750 poskytuje nastavenie maximálnej teploty pri prekročení ktorej dôjde k vetraniu a horúci vnútorný vzduch bude odvádzaný do vonkajšieho prostredia.
V procese kvasenia vína vzniká plyn CO2, ktorý vo vyšších koncentráciách môže byť nebezpečný. Riadená ven lácia CO2 neustále meria množstvo plynu CO2 a automaticky rozhoduje, kedy sa má začať s venláciou. Dokonca aj v triedach a kanceláriách sa znižuje pracovný výkon, ak je vo vzduchu väčšia koncentrácia CO2.
Po rekonštrukciách sú miestnos často tak utesnené, že sa musia vetrať, aby sa zabránilo škodlivému rastu plesní. Naša ven lácia pre obytné miestnosti (decentralizovaná ven lačná jednotka), je vhodná pre miestnos s veľkosťou približne 20-25m2. Hlasitosť je tak nízka, že ju počas prevádzky takmer nie je počuť. Šetrenie je zabezpečené keramickým zásobníkom energie (ven látor typ 100-180), ktorý sa ohrieva pomocou odpadového vzduchu a odovzdáva teplo späť na prívode čerstvého vzduchu.
AKTUALITY
22.12.2018
Vianočné prianie...
UROB SI SÁM
CERTIFIKÁTY
DRYCON ECBS
UROB SI SÁM!
Samoregulačný vysušovací systém LECTROS. 25 bežných metrov muriva (hlinené, kamenné, zmiešané, tehlové, betón) do hrúbky 50cm. Bezkonkurenčná cena za sadu Lectros kit 480,00 €. Návod na inštaláciu na našom webe.
UROB SI SÁM!
Dnes objednajte-zajtra máte doma. Injektážny krém ULTRACURE 1L 100 % Active spotreba 1l/m2 prierezu muriva, alebo 2 bežné metre muriva o hrúbke 50cm. SUPER CENA 36,00 € s DPH/1 L