hat
2. Li ta dwe remake ke lè tèt la ak tanperati dlo a nan asye a pur multi ponp santrifujeur ak tiyo santrifujeur enstalasyon ponp yo diferan de kondisyon sa yo eksperimantal, si elevasyon lokal la se pi plis pase 300 mèt oswa tanperati nan dlo ponpe depase 20 degre Sèlsiyis, se pou valè a kalkile dwe korije. Sa se, presyon an atmosferik nan elevasyon diferan ak satire presyon an vapè pi wo a tanperati a dlo ki nan 20 degre Celsius.However, lè tanperati a dlo a se anba a 20 degre Sèlsiyis, presyon nan vapè satire kapab neglijab.
deu
2. Es sei darauf hingewiesen, dass, wenn der Kopf und die Wassertemperatur des Edelstahls mehrstufige Kreiselpumpe und Rohrleitungsinstallation Zentrifugalpumpe unterscheidet sie von den experimentellen Bedingungen, wenn die lokale Höhe mehr als 300 Meter ist, oder die gepumpte Wassertemperatur übersteigt 20 Grad Celsius wird der berechnete Wert korrigiert werden. Das heißt, dass der atmosphärische Druck in unterschiedlichen Höhen und der Sättigungsdampfdruck über der Wassertemperatur von 20 Grad Celsius.However, wenn die Wassertemperatur unter 20 Grad Celsius ist, der gesättigte Dampfdruck kann vernachlässigbar sein.