words: Punctul 4.2.7.1 din anexa nr. 2 la Reglementarea tehnică " Normativ privind proiectarea , execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților . Indicativ NP 133-2013 " , aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului , ministrul dezvoltării regionale și administrației publice , nr. 2.901 / 2013 , publicat în Monitorul Oficial al României , Partea I , nr. 660 și 660 bis din 28 octombrie 2013 , cu completările ulterioare , se modifică și va avea următorul cuprins:4.2.7.1 . Amplasamentul stațiilor de pompareConstrucția stației de pompare se va realiza într- un spațiu special destinat care să se încadreze în planurile urbanistice zonale și generale , luând în considerare disfuncțiunile create mediului , eventuale mirosuri , evacuarea reținerilor pe grătare , zgomot , dar și consecințele unei eventuale avarii în timpul funcționării , după cum urmează : a ) în construcție subterană sau supraterană , cu asigurarea unei distanțe minime de 50 m față de clădirile de locuit și cu amenajarea unei zone verzi în amplasamentul stației de pompare ape uzate ; ... b ) numai în construcție subterană , acolo unde nu este posibilă respectarea distanței minime de 50 m față de clădirile de locuit , de preferat , în afara părții carosabile a drumului adiacent proprietăților riverane ; în situația în care stațiile de pompare se vor amplasa în partea carosabilă sau în trotuar , acestea vor avea obligatoriu prevăzute măsuri structurale suplimentare pentru preluarea corespunzătoare a încărcărilor provenite din trafic ; ... c ) stațiile de pompare a apelor uzate vor fi prevăzute cu dispozitive care să prevină zgomotul , vibrațiile și mirosurile neplăcute , iar utilajele de pompare vor avea capacitatea de a toca sau prelua corpuri , fibre , precum și alte elemente prezente în mod uzual în apa uzată , pentru a compensa eventuala lipsă a grătarelor , acolo unde este cazul . ... ...