J'ai décidé de domotiser mon chauffe-eau car en étudiant les courbes de consommation électrique grâce au module USB connecté sur ma box eedomus, je me suis rendu compte que les jours où je travaille (levé à 5h30 et oui c'est tôt.. )
Mon chauffe-eau se remet en marche de 5h30 à 7h30 (7h30 étant l'heure de l'impulsion EDF pour éteindre le chauffe-eau), ce qui entraîne une surconsommation de 0,5€ à 0,8€ (selon les jours).
Sur une base de 200 j ouvrés /ans en moyenne cela peut me faire une belle économie annuelle au niveau de la facture d'électricité.
Je n'avais, qu'une seule solution : mettre en arrêt le chauffe-eau via le contacteur jour/nuit du tableau électrique, ce qui implique de se souvenir qu'il faut le remettre sur « Auto » le soir. Ce qui m'a valu une douche sans eau chaude le lendemain matin plusieurs fois.
Grace à ma box eedomus et un module Fibaro 1 charge FGS-211 j'ai 2 solutions possibles :
[amazon_link asins='B00WN5E49S,B00UB1VT3A,B00WH0S8F0′ template='ProductCarousel' store='wwwblognorddo-21′ marketplace='FR' link_id='53dc32df-85b3-11e8-a99c-4f96e1325fa4′]
Solution 1 :
Un branchement en direct selon le schéma suivant en enlevant complètement le contacteur jour/nuit de mon tableau électrique.
Solution 2 :
Un branchement en passant par un contacteur jour/nuit. C'est la solution que j'ai choisi chez moi pour 2 raisons :
La première c'est que mon installation était actuellement mise en place avec ce contacteur (c'est l'impulsion EDF qui allume et éteint mon cumulus).
La deuxième c'est « Madame ». Eh oui dans le cas où nous recevons du monde à la maison et qu'il faille remettre le cumulus en marche forcée, madame peut toujours aller baisser le contacteur en mode marche comme elle le faisait auparavant. Ce qui évite une réflexion du type « Olalah toi et ta domotique !!» (à savoir qu'un scénario peut être mis en place en parallèle pour une mise en marche forcée via eedomus.
Voici 3 photos de mon installation :
J'ai ensuite inclus mon module et créé la valeur « On » et « Off ».
Puis j'ai créé une règle afin que le chauffe-eau s'arrête tous les jours à 5h30 (heure où je me lève) afin qu'il ne lance pas un deuxième cycle de chauffe après avoir pris ma douche.
Petite subtilité à prendre en compte, c'est qu'à partir de 5h30, le chauffe-eau sera en arrêt. Ce qui implique que l'impulsion EDF aura pour effet de remettre en route le chauffe-eau. Il faut donc mettre en place une règle afin de remettre en route le chauffe-eau quelques minutes avant l'impulsion EDF, afin que celle-ci désactive le chauffe-eau.
Dans le cas où nous recevons du monde à la maison et qu'il n'y a plus d'eau chaude, nous pouvons lancer un nouveau cycle de chauffe soit par le contacteur jour nuit (marche forcée) soit en passant par l'état du module Fibaro en le passant à l'état « On ».
[amazon_link asins='B00WN5E49S,B00UB1VT3A,B00WH0S8F0′ template='ProductCarousel' store='wwwblognorddo-21′ marketplace='FR' link_id='5f4fb722-85b3-11e8-afec-b73687643781′]
Petit plus optionnel :
On peut aussi imaginer mettre en place une règle qui interdira le passage à l'état « On » quand le tarif électricité est en Heures Pleines (HP dans le cas où il y a un module de télé-information raccordé à la eedomus). Mais dans ce cas la position marche forcée du contacteur jour/nuit ne mettra plus en route le chauffe-eau. Il faudra créer un état virtuel (intitulé « Invités » par exemple) avec 2 valeurs « Oui » et « Non » puis une règle autorisant le passage du chauffe-eau en « On » si nous sommes en HP avec l'état « Invités » à « Oui ».
J'espère avoir était le plus clair possible pour mon premier article.
Un grand merci à Damien, une personne qui a fait confiance à Nord-Domotique.
Très bonne idée ce petit montage!
Cela permet de garder un fonctionnement classic, mais de pouvoir piloter par la box également!
Je pense tester cette solution pour forcer l'activation du planché chauffant même si le thermostat d'ambiance n'envoi pas la consigne de chauffer.
As tu pu essayé sur plancher chauffant ? je me pose aussi la question concernant une PAC
Merci de ton retour
Bonjour,
je vais tester ça avant l'hivers donc vers Octobre 😉
Hello
Oui, si vous avez besoin hésitez pas meme pour la commande du Module 😀
Hello,
Non je n'ai pas testé sur un plancher chauffant désolé..
bonjour,
pour ma part j'ai mis le relais de pilotage via ma carte ipx800 en // avec les contacts EAU et CHAUD qui eux sont en series avec une inversion passage du contact en NF via un relais .etant en tempo je coupe je chauffe eau en HP et je gere egalementla coupure en fonction des couleur (actuelement coupure en rouge et en blanc) et je force la mise en route via homeseer lorsque j'ai eu trop de jour en en blanc ou en rouge d'affillé.
J'avais fait ce même câblage dans ma maison en région Parisienne avec une gestion individuelle de tous les radiateurs électriques, résultat 108€ économisés en une année. Je confirme l'intérêt de cette solution. Testé de 2010 à 2012, en suite mutation…
Bonjour,
ce montage reste t il possible avec un relais double (2×1.5) ?
merci
Hello
Oui mais attention à la charge aussi…
Salut
il s'agit d'un CE de 3300w mais d'après lesly de domylis, ca passerait pour la solution 2. tu confirmes ?
Hello
Oui pas de soucis pour la solution 2 qui va fonctionner.
A++
Bonjour,
Si j'ai bien compris le message du dessus (mes 2 CE font 3500W), dans la solution 2, le module sert de contacteur EDF complémentaire? Donc pas de problème de charge?
Pour compléter ton réglage, ne serait-il pas plus judicieux de désactiver la chauffe du soir plutôt que celle du matin? Cela ne générera pas d'économie dans l'immédiat mais tu auras plus d'eau chaude le soir! (et donc potentiellement tu pourras baisser un peu le thermostat de ton CE)
Bonjour
Oui tout a fait de contacteur EDF complémentaire.
Oui c'est tout a fait possible ce que tu proposes 😉
A +++
Bonjour,
La solution de mettre le fibaro en amont du relai EC/EP d'EDF ne serait pas une bonne idée ? (= ne plus brancher la phase de la borne C1 ou C2 directement sur le disjoncteur 2A mais sur la sortie O du Fibaro).
Ainsi, lorsqu'on souhaite couper son chauffe-eau, par ex pour un départ en vacances, il suffit de passer la sortie O à zéro et le relai EDF ne pourra plus alimenter le relai HC du tableau.
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour
Oui cela est tout a fait possible, vous avez raison et surtout cela permet de ne plus avoir une règle pour remettre en route le chauffe eau juste avant l'arret automatique du au signal d'EDF/
C'est ce que j'ai à la maison
Cordialement
Bonjour,
Pourriez-vous m'adresser le schéma de votre montage?
Je crois que c'est la meilleure solution, mais je ne voudrais pas me tromper.
Par avance, merci
Michel
Bonjour Michel, le schéma de montage se trouve sur l'article que ce soit avec la solution 1 ou 2 qu'avez vous besoin ?
Bien à vous
David
Bonjour
Une petite question, le switch peut être commandé soit par Zwave soit par une commande sur S1
La sortie est elle le 'OU' ou 'OU exclusif' ou 'ET' des commandes ? Peut on le paramétrer ?
Merci pour votre aide
Bonsoir,
Mon installation est semblable à celle dans l'article de Damien avec quelques differences. puis je vous faire parvenir des photos?
Merci pour votre reponse.
Bonsoir
Oui pas de problème.
A votre dispo 😉
David
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un a déjà branché un FGS-212 sur un delesteur Atlantic DC2Z pour domotiser son ballon ECS?
Je sèche sur le cablage!
Bonjour,
J'ai le même sujet que toi. Tu as trouvé une solution ?
Bonjour,
J'ai fait le montage de la solution 2 mais je ne saisis pas trop l'histoire des règles à créer
Mes heures creuses sont entre 22h30 et 6h30.
Je souhaite que mon cumulus chauffe entre 1h00 et 6h00
Est il possible de me guider pour la création des règles sur mon eedomus ?
Merci
Bonjour Jordi.
Tout d'abord merci pour ton retour.
Dans le cas du montage 2 il faut que tu crée plusieurs règles pour gérer l'envoi de l'impulsion EDF.
L'impulsion EDF va déclencher la chauffe ton chauffe eau à 22h30. Comme tu souhaite qu'il ne chauffe qu'à partir de 1h00 il faut que tu crée la règle n°1.
Règle 1 : faire un Off du fibaro à 22h35 si son état est On.
Ensuite il va falloir le remettre en route avec la règle n°2.
Règle 2 : Faire un On du fibaro à 1h00 si son état est Off.
Ensuite il va falloir arrêter la chauffe à 6h00 avec la règle n°3
Règle 3 : Faire un Off du fibaro à 6h00 si son état est On.
A 6h30 ton chauffe eau étant éteint, l'impulsion EDF va en fait allumer de nouveau ton chauffe eau !! Il faudra donc l'éteindre avec la règle 4
Règle 4 : Faire un Off du fibaro à 6h35 si son état est On.
Par contre je t'avouerai qu'aujourd'hui je suis revenu au branchement 1 et je gère mon impulsion EDF avec un module de téléinformation relié en USB à la eedomus. Et pour mettre en marche forcée j'ai acheté un interrupteur z-wave basique pour faire la mise en marche forcée. Il faudrait d'ailleurs que je fasse un article sur cette nouvelle manière de faire, je vais programmer cela 😉
Damien
Bonsoir Damien,
J'ai fait un test avec seulement les règles 2 et 3. Au final ça fonctionne
A 6h30 je ne reçois pas d'impulsion et mon cumulus ne chauffe pas.
J'ai testé au multimètre et j'ai bien 0V avant 1h du matin et après 6h du matin. La chauffe forcée fonctionne correctement.
Je me demande donc si j'ai bien branché mon FGS-222, il va falloir que je vérifie ça
Bonjour
Je viens de regarder votre schéma de câblage et c'est du beau travail.
je viens d'acheter une maison tout est câblé pour être en HC/HP.
mais je ne souhaite pas prendre cette abonnement (simplement pour éviter les contrainte par rapport a nos horaires de travail pas trés compatible)
Question : puis-je quand même affecter votre câblage sans risque ?
Bonjour, impossible de voir les images photos et schémas sur cette page… dommage ;-(
Bonjour
A bon ? vous avez adblock sur votre pc ? cela fonctionne je viens de tester
Cordialement
Bonjour Kragg,
merci pour cet article. Il date de 2016 mais j'aimerais un retour de ta part sur la partie consommation du Fibaro FGS211. Quelle consommation as-tu ? J'ai réalisé ton montage avec un Qubino ZMNHAD1, cela fonctionne très bien mais la remontée de consommation est faussée car derrière le 2A et le compteur. j'ai des remontées à 3/4W maximum. C'est logique et je voulais savoir si tu avais les mêmes remontées. Et quelle solution as-tu pour voir ta consommation ?
Je pense finalement mettre un AN179 à la place du Qubino et passer ce dernier entre le disjoncteur J/N et le ballon pour avoir la consommation.
Je te remercie par avance.
Bonjour Kh0rne77, oui c'est normal car le module sert juste de contact sec et donc ne va pas compter la puissance du cumulus dans l'installation.
Si tu veux voir la consommation du ballon, tu peux utiliser une pince ampèremétrique ou alors un module forte charge Aeon labs. Car le AN179 ne prends que 2500 W max… un cumulus va bien au dessus attention du coup à ton installation.
Bien a toi
David
Bonjour
avec quel logiciel faites vous les schémas électrique?
Bonjour avec des logiciels comme Photoshop. Cdt
Bonjour,
Merci pour cet article.
Je comprends des commentaires que le schéma 2 à évoluer par rapport à l'article? Pouvez vous me confirme que ce schéma permet:
1/ si le FGS est sur « On »: de garder un comportement classique gérer par l'impulsion EDF;
2/ si le FGS est sur « Off »: pas de passage de l'impulsion et donc pas mise en route du Chauffe-eau;
3/ si passage de « Off » à « On » sur le FGS, cela déclenche la chauffe à la condition que le relais soit sur « auto » ou « forcé »;
4/ si le relais est sur « Off » alors quoi qu'il se passe, aucune action du FGS ne produit une action sur le chauffe-eau.
Merci pour vos retours!
Bonjour,
Ce projet m'interesse beaucoup cependant je m'interroge sur le fait que la bobine du contacteur soit alimenté en permanence durant la chauffe ?
En effet sauf erreur de ma part les modules Fibaro ne gère pas une impulsion en sortie mais un ON maintenu.
Cela ne risque t'il pas dédommager la bobine du contacteur ?
Merci par avance pour votre réponse
Bonjour Aurélien,
Le module gère le contact ON / OFF sur la solution 1 mais sinon sur la solution 2 il gère juste l'impulsion.
Sur la solution 1 oui le module va être beaucoup plus sollicité que dans la solution 2.
Cordialement
Kragg
Bonjour
Merci pour ce tuto très intéressant. J'aurais 3 questions :
A – J'ai 2 plages hc de 21h a 3h et de 15h a 17h. Est ce que avec le montage 2 je pourrais :
1 : chauffer que de 23h a 3h et pas du tout l'après-midi ?
2 : forcer l'arrêt plusieurs jours si en vacances ?
3 : forcer la chauffe en HP ?
B – Est ce que l'info de enedis est toujours reçu ? En gros si y a un problème sur le module, le chauffe eau va quand même chauffer au hc ?
C – Le relais mentionné n'existe plus, quel modèle prendre a la place pour que ça fonctionne ?
Merci beaucoup.
Bonjour,
Je n'ai pas d'abonnement HC/HP par conséquence le relais du cumulus est toujours forcé sur 1 . Comme c'est dans une résidence secondaire, je le coupe quand je suis absent.
Quel montage appliquer dans ce cas?
Merci
Bonjour,
Pensez vous qu'il est possible d'utiliser un relais Zwave Somfy 1822487.
Il ne coute que 20€, normalement destiné à l'éclairage, mais ici on ne fait pas passer la charge par le relais.
Merci de votre retour.