Vanne de limitation de surrégime pour FireDos – Inbal
La vanne de limitation de surrégime pour FireDos est nécessaire dans les systèmes déluge, en particulier en présence de tuyauterie vide.
Disponible du DN40 au DN300
En version à brides, entre brides, taraudée, rainurée
Avec drainage Amont, Aval, Amont & Aval, sans drainage
En tout type de matériau : acier standard, Inox, Bronze, etc.
Un système Dry Pipe (tuyauterie sèche ou système sous air) est un système à sprinklers automatiques installé sur un système de tuyauterie contenant de l'air ou de l'azote sous pression. Une vanne incendie Dry Pipe sert à retenir l'alimentation d'eau, et sert aussi d'interface eau / air.
Le système est conçu afin qu'une faible pression d'air comprimé retienne une pression beaucoup plus élevée d'eau. Lorsqu'un incendie se déclare une quantité de chaleur suffisante est générée, un ou plusieurs sprinklers fonctionneront. La pression du système baissera à travers le sprinkler ouvert / ou les sprinklers ouverts et chutera à un niveau prédéterminé destiné à permettre à la vanne incendie Dry Pipe de s'ouvrir.
Dès que la vanne incendie Dry Pipe s'ouvre, l'alimentation d'eau est fournie dans la tuyauterie du système d'aspersion, l'eau rempli le système et est déchargée par le sprinkler ou les sprinklers qui ont fonctionnés.
Les systèmes Dry Pipe sont utilisés dans des environnements qui risquent d'être sujets au gel.
Des systèmes Dry Pipe se trouvent dans des bâtiments qui ne sont pas maintenus au-dessus des conditions de gel tels que les dômes et diverses structures ainsi que dans les entrepôts frigorifiques.
La tuyauterie avale au poste sous air est maintenue en pression d'air. Lorsqu'une tête sprinkler déclenche, la pression chute et le poste sous air Inbal bascule. La chambre de contrôle est mise a l'air libre. La pression de l'eau dans la tuyauterie amont à la vanne va pousser le manchon pour l'ouvrir.
Le réarmement du poste sous air Inbal est extrêmement simple. Il suffit de :
La conception de la vanne incendie Inbal la rend très fiable contre les déclenchements intempestifs dus à des évènements extérieurs comme les coups de bélier sur le réseau amont à la vanne incendie.
N.B. : Sur toutes les vannes Inbal, il est possible de les déclencher manuellement via la vanne manuelle d'urgence.
DESIGNATION
REFERENCE
TELECHARGEMENT
ISOMETRIQUE (MATERIAU STANDARD – PASSAGE D'EAU VERTICAL DU BAS VERS LE HAUT)
DESIGNATION
REFERENCE
TELECHARGEMENT
DESIGNATION
REFERENCE
TELECHARGEMENT
SPRINKLER SOUMIS AU RISQUE DE GEL
Photos
SPRINKLER SOUMIS A DES TEMPERATURES SUP. A 90°C
Photos
TÊTES SPRINKLER EXTERIEURES
Photos
La vanne de limitation de surrégime pour FireDos est nécessaire dans les systèmes déluge, en particulier en présence de tuyauterie vide.
Vanne déluge, déclenchement électrique, remise à zéro à distance Disponible du DN40 au DN300 En version à brides, entre brides, taraudée, rainurée Avec drainage Amont, Aval, Amont & Aval, sans drainage En tout type de matériau : acier standard, Inox, Bronze, etc. Le poste déluge incendie Inbal avec remise à zéro à distance et équipements…
Le contrôleur de vitesse d'ouverture / fermeture Inbal modèle 367-08 est un orifice ajustable permettant d'ajuster soit la vitesse d'ouverture soit la vitesse de fermeture des vannes Inbal.
Cloche d'alarme ou gong hydraulique : permet de donner l'alerte lorsqu'un poste de contrôle incendie déclenche.
La vanne manuelle d'urgence modèle 393-01 permet de rajouter un déclenchement manuel d'urgence supplémentaire sur les vannes Inbal. Il est notamment utile en accessoire sur les vannes à régulation de pression afin d'avoir une vanne manuelle d'ouverture ne court-circuitant pas la fonction de régulation de pression de la vanne.
Pressostat Inbal 161-01 Pressostat Inbal Les pressostats d'alarme sont conçu pour indiquer une condition de débit d'eau ou de manque d'air dans les systèmes automatiques de lutte contre l'incendie : Les modèles 161-01/02 sont des pressostats d'alarme feu qui peuvent être ajustés pour fonctionner avec une pression comprise entre 4 et 20 psi (0.3 à…
Toutes les vannes incendie Inbal reposent sur la conception innovante avec l'absence de pièces mécaniques mobiles dans leurs corps. Cette caractéristique des postes de contrôle incendie est la base qui permet une très haute fiabilité associée à très peu de maintenance. Principe de base de tous les postes de contrôle incendie Inbal Bien entendu, il…
1 Définir le mode de fonctionnement de la vanne :En premier lieu il est important de choisir le mode de fonctionnement de sa vanne : Corps de vanne Corps de vanne Poste déluge Poste déluge Poste déluge Par définition, un poste déluge doit pouvoir donner l'alerte. Il existe 4 types principaux : Déluge à déclenchement…
Découvrez pourquoi installer des postes incendie Inbal plutôt que des postes classiques à clapet.