R2E propose une gamme complète d'alarmes sonores. Celles-ci peuvent se raccorder sur le contact « report défaut » ou « alarme » du coffret de commande de l'installation, ou directement sur tout type de contact sec.
En les associant avec un interrupteur de niveau (flotteur), on crée ainsi une alarme sonore de niveau. L'ASTP se branche sur une prise secteur 230V standard. Le modèle ASTP-RM possède en plus une batterie rechargeable intégrée qui permet 36h de surveillance en autonomie lors d'une coupure de courant. Son intérêt dans la surveillance des risques de débordement de cuves est évident car ces incidents sont souvent associés aux pannes d'alimentation électrique.
Enfin L'ASTP-PIL fonctionne sur batterie uniquement, il est prévu pour les installations pour lesquelles il est compliqué ou impossible de se raccorder à l'alimentation électrique.
Distribué par JETLY
La warning box est un dispositif autonome, capable d'émettre un SMS d'alerte. Elle se paramètre facilement au moyen d'un simple téléphone mobile.
Elle est compatible avec tous les coffrets présentant un dispositif de report défaut ou alarme. Mais elle peut aussi être raccordée à n'importe quel dispositif agissant comme un contact sec, comme par exemple un interrupteur de niveau ou un contact de fin de course.
Distribué par JETLY
Vidéo de présentation Warning-Box
Le coffret PROTEC4+ est une solution simple, fiable et performante pour automatiser une station de relevage 2 pompes.
Il fonctionne avec 3 flotteurs de niveau plus un flotteur alarme. Le coffret permet de visualiser en permanence l'état des flotteurs. Il assure l'alternance des pompes, le report sur une seule pompe en cas d'indisponibilité, et l'alarme sonore et visuelle en cas de défaut. Contrairement à la plupart des coffrets de relevage du marché, il est capable de diagnostiquer une anomalie de fonctionnement d'un flotteur. Dans ce cas il le signale et modifie la logique de régulation pour continuer à assurer un fonctionnement cohérent de la station de relevage.
Il dispose de 2 reports, alarme et défaut, et d'un buzzer incorporé. Couplé à une Warning-Box, il permet d'être informé en temps réel par SMS en cas de défaut sur l'installation de relevage.
Distribué par JETLY
Le coffret Noë est un coffret de contrôle et commande pour pompe automatique.
Il permet d'améliorer les performances d'une station de relevage monopompe en :
Ainsi sa mise en place sur une installation ancienne ne pose aucun problème et se réalise rapidement. Il n'est pas nécessaire d'ajouter un flotteur ni de tirer de câble supplémentaire.
Distibué par JETLY
Coffret de commande de servo-moteur 230 V de type UM.
L'ACTUBOX est un coffret de pilotage de vanne motorisée. Il permet de visualiser 5 positions précises de la vanne au moyen des voyants lumineux : vanne fermée, fermée à 75%, fermée à 50%, fermée à 25% ou vanne ouverte. Il est possible de commander la vanne par impulsion, ou en mode séquentiel pour obtenir une ouverture ou une fermeture complète.
En cas de temps d'ouverture ou de fermeture trop long, le coffret signale le défaut par un voyant lumineux.
Le coffret DSN61 assure le contrôle-commande, la protection électrique et la protection contre la marche à sec des pompes à moteur asynchrone, qu'elles soient monophasées ou triphasées. La détection de la marche à sec peut se faire au choix suivant différents modes, par sonde de niveau, compteur, flussostat, ou sans sonde par surveillance des paramètres électriques de la pompe.
Il est possible de paramétrer le mode de redémarrage de la pompe : automatique pour les pompes immergées, ou manuel pour utilisation avec une pompe de surface.
Le DSN61 dispose d'autres fonctionnalités, comme la protection anti-grippage, la détection de l'inversion des phases, la protection contre l'inversion des sondes « haute » et « basse », le report défaut… En outre, il peut à lui seul assurer la fonction remplissage/régulation d'une capacité (cuve, réservoir…) tout en protégeant la pompe.
Distribué par JETLY
Le Kit pluvial DR2P+ est une solution complète dédiée à l'évacuation des eaux pluviales. Elle est idéale pour les résidences, les petites collectivités, ou les parkings souterrains. Le coffret de commande pilote 2 pompes automatiques, garantissant la sécurité et la facilité d'installation. L'ensemble est livré pré-monté, prêt à être raccordé.
Distribué par JETLY


Le «Danaïde» est le produit indispensable pour la gestion du niveau des bassins, fontaines, piscines et autres réserves d'eau à déperdition lente.
Il permet de maintenir un niveau constant en actionnant une électrovanne ou en commandant une pompe.
La mesure du niveau à surveiller s'effectue au moyen d'une sonde de niveau.
Le produit n'est pas sensible aux vaguelettes qui peuvent se former à la surface du plan d'eau.
Distribué par JETLY
Coffret de gestion de cuve de récupération d'eau de pluie. Associé à une pompe automatique, et raccordé au réseau d'eau de ville, ce système permet d'assurer la dis connexion des réseaux conformément à la législation.
Le coffret DMG+ utilise un capteur de pression, ce qui permet d'afficher le niveau d'eau dans la cuve en temps réel.
Distribué par JETLY
Coffret de contrôle commande pour pompe de surpression.
Solution simple et fiable, le PROTEC 2 assure la protection contre la marche à sec pour les pompes de surpression. Idéal pour des pompes aspirant sur bâche de reprise ou dans un puits.
Distribué par JETLY
Le coffret AH01 est conçu pour optimiser la maintenance des séparateurs à hydrocarbures.
Une fonction alarme paramétrable permet de rappeler à l'utilisateur le besoin d'une intervention en maintenance préventive.
En cas de niveau d'hydrocarbures anormalement haut, le coffret le signale par un voyant lumineux et une alarme sonore.
Le coffret est alimenté par piles, un témoin lumineux et sonore prévient l'utilisateur lorsque les piles sont en fin de vie.
Le coffret d'alarme type AH-01 est certifié en sécurité intrinsèque.
Installé hors atmosphère explosive, il est destiné à alimenter deux interrupteurs de niveau situés en zone 0.
Il ne nécessite pas l'ajout de relais de sécurité intrinsèque.