Un système détecteur et avertisseur d'incendie
Il existe plusieurs types d'alarme incendie, à savoir les détecteurs de fumée, les détecteurs de chaleur et les détecteurs de monoxyde de carbone. La principale fonction d'une alarme incendie est d'avertir les occupants et l'entourage en cas d'incendie. Lorsque le détecteur repère une fumée, il envoie un message à la centrale d'alarme.
Celle-ci émettra, à son tour, une alerte en envoyant un signal sonore pour avertir les occupants. L'alarme permettra alors d'informer ces derniers à temps pour qu'ils puissent évacuer les lieux à temps. Le système peut effectuer un tel processus grâce à ses différents éléments. Ces derniers doivent se placer à des endroits adaptés pour fonctionner correctement. Selon le modèle, l'alarme peut comporter un signal lumineux.
Vérification périodique des alarmes incendie et asservissements
Examen des documents d'exploitation
• Livret des consignes et des procédures
• Carnet de suivi
• Dossier coordination SSI
• Plans de l'installation.
Inspection visuelle de l'installation
• État des détecteurs, du câblage, de l'ECS
• État des batteries (sulfatation ou carbonatation, niveau de l'électrolyte, graissage des bornes, etc)
• Vérification de l'existence de nouveaux locaux en communication avec les locaux déjà surveillés par l'installation
• Positionnement et identification des détecteurs et des différents organes par rapport aux modifications du risque survenues depuis les précédentes inspections
Vérification fonctionnelle de l'installation
La vérification fonctionnelle comprend les opérations minimales successives suivantes
• Vérification des sources d'alimentation
• Mesure des valeurs des batteries
• Contrôle du signal de dérangement
• Essai de fonctionnement des détecteurs
• Vérification générale
• Réalisation de l'évacuation générale et vérification de l'audibilité en tout point du bâtiment
• Vérification des asservissements en commande automatique et manuelle
• Vérification et Contrôle des portes coupe-feu (fermeture et état général)
Vérification fonctionnelle de l'installation
Les vérifications périodiques donnent lieu à un compte-rendu. Ce document mentionnera les examens, inspections, essais et contrôles effectués, les localisations et nombre de matériels vérifiés lorsque seule la moitié des détecteurs et des déclencheurs manuels sera contrôlée et lorsqu'il sera pratiqué des échanges standard, les résultats constatés et les observations particulières relevées. Les travaux de réparation qui seraient jugés nécessaires seront explicitement mentionnés.
Lorsque les constatations de l'agent vérificateur amènent à souhaiter une vérification du niveau de performance de l'installation au moyen des foyers-types de site, cette observation sera portée sur le compte-rendu de vérification.
Cette vérification est consignée sur le registre de sécurité de l'établissement.
DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT AU 04 68 66 97 16