Stingător de incendiu
.
Un stingător de incendiu, uzual având numele stingător sau extinctor, este un aparat care conține un agent de stingere ce poate fi refulat prin acțiunea presiunii interioare și dirijat asupra unui incendiu; presiunea interioară poate fi permanentă sau produsă prin eliberarea unui gaz auxiliar dintr-un alt recipient.

Uilizare, verificarea, reîncărcare în UE 

Utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu se supun următoarelor standarde:
 SR EN 3-7 Stingătoare portabile de incendiu Partea 7: Caracteristici, performanțe și metode de încercare;
 SR EN 1866 Stingătoare mobile de incendiu;
 SR EN 2 Clase de incendii.

Clasificare

După agentul de stingere, stingătoarele de incendiu se clasifică după cum urmează:
 pe bază de apă, incluzând spumele și soluția chimică apoasă;
 cu pulbere (P)(bicarbonat de sodiu/sulfat de amoniu);
 cu dioxid de carbon (CO2), uzual (G) ;
 cu halon;
 cu agent curat.

Alegerea, amplasare și control 

Alegerea tipurilor de stingătoare de incendiu este determinată, în principal, de riscul de incendiu identificat, natura materialelor combustibile, importanța și valoarea zonelor protejate, posibilitățile de propagare a incendiului, compatibilitatea agentului de stingere cu clasele de incendiu, proprietățile dielectrice ale agentului de stingere și condițiile de temperatură ambiantă.

În stare de utilizare, stingătoarele de incendiu trebuie menținute permanent încărcate la capacitatea nominală. Stingătoarele de incendiu trebuie amplasate conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor și ale dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor aprobate pentru anumite categorii de construcții, amenajări, obiective și instalațiile aferente. Utilizatorul stingătoarelor de incendiu este responsabil de controlul acestora la intervale de cel mult o lună.

Controlul stingătorul de incendiu presupune următoare:
 să fie amplasat în locația stabilită prin planurile de protecție împotriva incendiilor;
 să fie amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu și instrucțiunile de utilizare sunt vizibile;
 accesul la stingătorul de incendiu nu este blocat;
 locul de amplasare a stingătorului de incendiu este marcat;
 presiunea indicată de manometru este în intervalul nominal marcat de producător;
 existența și integritatea sigiliilor;
 starea de încărcare a stingătorului de incendiu, prin ridicare;
 compatibilitatea de utilizare a stingătorului de incendiu cu posibilele focare din spațiul protejat;
 încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menționate pe etichetă, după caz.

Reguli generale verificare  
 Verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu trebuie să se efectueze numai de către persoane autorizate în condițiile legii.
 Lucrările trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucțiunile producătorului stingătorului de incendiu și trebuie să se utilizeze aceleași mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, precum și aceleași piese de schimb conform modelului certificat.
 Piesele de schimb și agenții de stingere utilizate/utilizați trebuie înscrise/înscriși de către persoanele autorizate într-un registru de evidență, întocmit în acest scop, cu menționarea codului și a producătorului acestora.

Mod de folosire a stingătoarelor cu pulbere 
 se scoate siguranța;
 se prinde furtunul de ștuț și se îndreptă asupra focului;
 se acționează pârghia de siguranță acoperind întreaga zonă incendiată.

Note

Bibliografie
 Agenda Pompierului, Pompiliu Bălulescu, Ionel Crăciun, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea, 2009 ISBN 973-31-0435-3, Ediția I 1993
 Ordinul  M.A.I. nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor, art.3, lit.l, M.Of.  nr. 803 din 29 octombrie 2015
 SR EN 1866 Stingătoare mobile de incendiu;
 SR EN 2 Clase de incendii.
 SR EN 3-7 Stingătoare portabile de incendiu Partea 7: Caracteristici, performanțe și metode de încercare;

Vezi și
 Stingerea incendiilor
 Protecția împotriva incendiilor

Legături externe

  Stingătoare de incendiu, Servicii voluntare și private pompieri
  Classification of Portable Fire Extinguishers Occupational Safety and Health Administration
  Mod de folosire stingător cu pulbere - video
  Stingător cu pulbere P6

Lupta contra incendiilor
Invenții engleze
. Un stingător de incendiu , uzual având numele stingător sau extinctor , este un aparat care conține un agent de stingere ce poate fi refulat prin acțiunea presiunii interioare și dirijat asupra unui incendiu ; presiunea interioară poate fi permanentă sau produsă prin eliberarea unui gaz auxiliar dintr- un alt recipient . Uilizare , verificarea , reîncărcare în UE Utilizarea , verificarea , reîncărcarea , repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu se supun următoarelor standarde : SR ENStingătoare portabile de incendiu Partea Caracteristici , performanțe și metode de încercare ; SR ENStingătoare mobile de incendiu ; SR ENClase de incendii . Clasificare După agentul de stingere , stingătoarele de incendiu se clasifică după cum urmează : pe bază de apă , incluzând spumele și soluția chimică apoasă ; cu pulbere ( P) ( bicarbonat de sodiu/sulfat de amoniu ) ; cu dioxid de carbon ( CO2 ) , uzual ( G ) ; cu halon ; cu agent curat . Alegerea , amplasare și control Alegerea tipurilor de stingătoare de incendiu este determinată , în principal , de riscul de incendiu identificat , natura materialelor combustibile , importanța și valoarea zonelor protejate , posibilitățile de propagare a incendiului , compatibilitatea agentului de stingere cu clasele de incendiu , proprietățile dielectrice ale agentului de stingere și condițiile de temperatură ambiantă . În stare de utilizare , stingătoarele de incendiu trebuie menținute permanent încărcate la capacitatea nominală . Stingătoarele de incendiu trebuie amplasate conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor și ale dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor aprobate pentru anumite categorii de construcții , amenajări , obiective și instalațiile aferente . Utilizatorul stingătoarelor de incendiu este responsabil de controlul acestora la intervale de cel mult o lună . Controlul stingătorul de incendiu presupune următoare : să fie amplasat în locația stabilită prin planurile de protecție împotriva incendiilor ; să fie amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu și instrucțiunile de utilizare sunt vizibile ; accesul la stingătorul de incendiu nu este blocat ; locul de amplasare a stingătorului de incendiu este marcat ; presiunea indicată de manometru este în intervalul nominal marcat de producător ; existența și integritatea sigiliilor ; starea de încărcare a stingătorului de incendiu , prin ridicare ; compatibilitatea de utilizare a stingătorului de incendiu cu posibilele focare din spațiul protejat ; încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menționate pe etichetă , după caz . Reguli generale verificare Verificarea , reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu trebuie să se efectueze numai de către persoane autorizate în condițiile legii . Lucrările trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucțiunile producătorului stingătorului de incendiu și trebuie să se utilizeze aceleași mijloace tehnice specifice , agentul de stingere precizat pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu , precum și aceleași piese de schimb conform modelului certificat . Piesele de schimb și agenții de stingere utilizate/utilizați trebuie înscrise/înscriși de către persoanele autorizate într- un registru de evidență , întocmit în acest scop , cu menționarea codului și a producătorului acestora . Mod de folosire a stingătoarelor cu pulbere se scoate siguranța ; se prinde furtunul de ștuț și se îndreptă asupra focului ; se acționează pârghia de siguranță acoperind întreaga zonă incendiată . Note Bibliografie Agenda Pompierului , Pompiliu Bălulescu , Ionel Crăciun , Ed . Imprimeriei de Vest , Oradea,ISBN0435-3 , Ediția I Ordinul M.A.I. nr.dinoctombriepentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea , verificarea , reîncărcarea , repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor , art.3 , lit.l , M.Of . nr.dinoctombrie SR ENStingătoare mobile de incendiu ; SR ENClase de incendii . SR ENStingătoare portabile de incendiu Partea Caracteristici , performanțe și metode de încercare ; Vezi și Stingerea incendiilor Protecția împotriva incendiilor Legături externe Stingătoare de incendiu , Servicii voluntare și private pompieri Classification of Portable Fire Extinguishers Occupational Safety and Health Administration Mod de folosire stingător cu pulbere - video Stingător cu pulbere P6 Lupta contra incendiilor Invenții engleze