وحدة التغذية الحلقية
في أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية، وحدة التغذية الحلقية (RMU (Ring Main Unit)) هي مجموعة مجمعة بالمصنع تتكون باختصار من مجموعة من المفاتيح الكهربائية المغلقة تستخدم لربط المحطات الفرعية ببعضها بطريقة الحلقة وداخل محطات الجهد المتوسط (11 كيلو فولت إلى 36 كيلو فولت) بغرض حماية المحولات الموصلة بها في حالة حدوث مشكلة بالشبكة أو فصل جزء من الشبكة (محول على سبيل المثال) في حالة الصيانة.

الاستخدام
تستخدم الوحدة في الجهود المتوسطة في تغذية محولات التوزيع بحيث تعمل على ضمان استمرارية الامداد الكهربي وتمكين عمليات الصيانة دون قطع التيار الكهربي على المستهلكين.

التكوين
تتكون الوحدة بشكل عام من ثلاث مفاتيح لقطع الحمل (مدخلين ومخرج) لدى كل مفتاح ثلاث أوضاع (الفتح، الغلق، التأريض). كما يستخدم للعزل وإطفاء الشرارة غاز سداسي فلوريد الكبريت. يجب مراعاة ألا يزيد أمبير الدخول عن 630. في حالة وجود أكثر من مخرج يمكن إضافة ملحق خروج بالوحدة.

أقصى عدد للسكاكين 4 داخل (سكينه دخل، سكينه خرج، سكينه مناول، سكينه فيوز)
 
قد تحتوي بعض الوحدات على سخان يستخدم في حالة وجود بخار ماء أو ندى. يحتوي السخان على مقاومة متغيرة للتحكم في تغير درجة الحرارة. تحتوي الوحدة أيضا على أميتر، فولتميتر ولمبة بيان.

التاريخ
بدأ استخدام وحدة التغذية الحلقية للمرة الأولى في المملكة المتحدة أما الآن فهي مستخدمة على نطاق واسع في مختلف البلدان ما عدا بعض ولايات أمريكا الشمالية التي تعمل على صناعة وحدة ثانوية مثبته على المحول.

الأنواع
يتم تمييز وحدات التغذية الحلقية بنوع العزل إما الهواء أو الزيت أو الغاز. يمكن أن يكون المفتاح المسئول عن فصل المحول فيوز أو قاطع دائرة سواء كان يعمل بالهواء أو غاز لإخماد الشرارة.

تحتوي بعض الوحدات على مرحلات حماية لتشغيل قاطع الدائرة في حالة حدوث خطأ.

التصنيف حسب الجهد

وحدة التغذية الحلقية بغاز سداسي فلوريد الكبريت XGN74-12 AC

وحدة التغذية الحلقية المغلقة معدنيا HXGN11-12 AC

وحدة التغذية الحلقية الصلبة المغلقة معدنيا XGHY2-12 AC

وحدة التغذية الحلقية الهوائية المغلقة معدنيا XGN118-12 AC

انظر أيضا 
 لوحة توزيع رئيسية
 لوحة توزيع
 بواط (كهرباء)

المصادر

وصلات خارجية 

 صفحة إيه بي بي للشبكات الكهربية- على اليوتيوب.
 كتالوج RM6 وحدة التغذية الحلقية- شنايدر إليكتريك.

تمديد كهربائي
توزيع الكهرباء
سلامة كهربائية
معايير الكهرباء
مكونات نظم الطاقة الكهربائية
في أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية ، وحدة التغذية الحلقية ( RMU ( Ring Main Unit ) ) هي مجموعة مجمعة بالمصنع تتكون ب اختصار من مجموعة من المفاتيح الكهربائية المغلقة تستخدم لربط المحطات الفرعية ب بعض ها ب طريقة الحلقة و داخل محطات الجهد المتوسطكيلو فولت إلىكيلو فولت ) ب غرض حماية المحولات الموصلة ب ها في حالة حدوث مشكلة ب الشبكة أو فصل جزء من الشبكة ( محول على سبيل المثال ) في حالة الصيانة . الاستخدام تستخدم الوحدة في الجهود المتوسطة في تغذية محولات التوزيع ب حيث تعمل على ضمان استمرارية الامداد الكهربي و تمكين عمليات الصيانة دون قطع التيار الكهربي على المستهلكين . التكوين تتكون الوحدة ب شكل عام من ثلاث مفاتيح ل قطع الحمل ( مدخلين ومخرج ) لدى كل مفتاح ثلاث أوضاع ( الفتح ، الغلق ، التأريض ) . كما يستخدم للعزل وإطفاء الشرارة غاز سداسي فلوريد الكبريت . يجب مراعاة أن لا يزيد أمبير الدخول عن في حالة وجود أكثر من مخرج يمكن إضافة ملحق خروج ب الوحدة . أقصى عدد للسكاكينداخل ( سكينه دخل ، سكينه خرج ، سكينه مناول ، سكينه فيوز ) قد تحتوي بعض الوحدات على سخان يستخدم في حالة وجود بخار ماء أو ندى . يحتوي السخان على مقاومة متغيرة ل التحكم في تغير درجة الحرارة . تحتوي الوحدة أيضا على أميتر ، فولتميتر ولمبة بيان . التاريخ بدأ استخدام وحدة التغذية الحلقية ل المرة الأولى في المملكة المتحدة أما الآن ف هي مستخدمة على نطاق واسع في مختلف البلدان ما عدا بعض ولايات أمريكا الشمالية التي تعمل على صناعة وحدة ثانوية مثبة ه على المحول . الأنواع يتم تمييز وحدات التغذية الحلقية بنوع العزل إما الهواء أو الزيت أو الغاز . يمكن أن يكون المفتاح المسئول عن فصل المحول فيوز أو قاطع دائرة سواء كان يعمل بالهواء أو غاز لإخماد الشرارة . تحتوي بعض الوحدات على مرحلات حماية لتشغيل قاطع الدائرة في حالة حدوث خطأ . التصنيف حسب الجهد وحدة التغذية الحلقية بغاز سداسي فلوريد الكبريت X GN74 - 12 AC وحدة التغذية الحلقية المغلقة معدنيا HX G N11 - 12 AC وحدة التغذية الحلقية الصلبة المغلقة معدنيا X GHY2 - 12 AC وحدة التغذية الحلقية الهوائية المغلقة معدنيا X GN118 - 12 AC انظر أيضا لوحة توزيع رئيسية لوحة توزيع بواط ( كهرباء ) المصادر وصلات خارجية صفحة إيه بي بي لل شبكات الكهربية - على اليوتيوب . كتالوج RM6 وحدة التغذية الحلقية - شنايدر إليكتريك . تمديد كهربائي توزيع الكهرباء سلامة كهربائية معايير الكهرباء مكونات نظم الطاقة الكهربائية