صمام التحكم الغازي
صمام تحكم غازي هو نظام يحول الطاقة (خصوصا من شكل الهواء مضغوط) إلى حركة ميكانيكية. يمكن أن تكون الحركة دوراة أو خطية اعتمادا على نوع المشغل.

مبدأ التشغيل 

يتكون المحرك الهوائي بشكل رئيسي من مكبس أو غشاء يطور الطاقة الحركية المتولدة من الهواء المضغوط في الجزء العلوي من الاسطوانة حيث يجبر ضغط الهواء الحجاب العلوي أو المكبس على تحريك جذع الصمام أو تدوير العنصر المتصل به. لا يحتاج الصمام إلا مقدارا قليلا من الضغط ليبدأ بمضاعفة الطاقة أو حتى جعلها ثلاثة أضعاف.

ينتقل الضغط إلى ساق الصمام، الموصل إما بمقبس الصمام أو بصمام فراشة (كما هو موضح في الشكل المقابل). توصل مداخل الصمام بأجهزة قياس لرؤية والتحكم في كمية الطاقة الداخلة كما تعتبر تلك المداخل إشارات تحكم حيث كل ضغط مختلف هو نقطة ضبط مختلفة للصمام. تتراوح الإشارات القياسية من 20 إلى 100 كيلو باسكال. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتحكم الصمام في ضغط وعاء له خرج ثابت ودخل متغير (يختلف حسب المحرك والصمام) وهنا تأتي وظيفة أجهزة القياس حيث تراقب الضغط وترسل إشارات من 20 إلى 100 كيلو باسكال. حيث 20 كيلو باسكال تعني عدم وجود ضغط، 100 كيلو باسكال تعني وجود ضغط كامل. مع ارتفاع الضغط في الوعاء، ترتفع الطاقة المتولدة. مع ارتفاع الضغط في الوعاء، يرتفع خرج الإرسال الموصل بالصمام ليجبره على التوقف والاغلاق وبالتالي تقليل التدفق إلى الوعاء، تسمى تلك العملية بعملية التمثيل المباشر.

المميزات والعيوب 
كلما كان حجم المكبس أكبر، كلما كان ضغط الإخراج أكبر، تستخدم المكابس ذات الأحجام الكبيرة في حالة كان ضغط الهواء منخفض لتوليد نفس الطاقة بمدخلات أقل. الضغط المتولد كافي لتحريك أو تدوير الأجسام، فعلى سبيل المثال، يكفي توفير 100 كيلو باسكال لصمام غازي صغير لتوليد طاقة كافية لرفع سيارة صغيرة (يصل وزنها إلى أكثر من 1000 رطل) بسهولة.

تمتاز تلك الأنظمة برخص ثمنها، لكن يعيبها بشكل عام كثرة الأعطال الميكانيكية في حالة الأحمال الكبيرة وقلة كفائتها. أما بشكل أكثر تفضيلا يمكن حصر العيوب في النقاط التالية:
 ضياع الضغط ومدى قابلية الهواء للانضغاط تجعل أنظمة مشغلات ضغط الهواء أقل قدرة وكفاءة من باقي طرق الحركة الخطية، حتى مع وجود ضاغط يتسبب نقص الهواء في توليد ضغط أقل وبالتالي قوى أقل قوى أقل وبالتالي عمل النظام بسرعة أبطأ. كما يجب تشغيل الضاغط بصورة مستمرة.
 للوصول لكفاءة عالية، يجب أن يتم اختيار المشغل لوظيفة محددة وبصورة أبسط، أي لا يمكن استخدام مشغل واحد لأكثر من تطبيق. كما يتطلب تحكم دقيق وصمامات تناسبية معينة للوصول لتلك الكفاءة بالتالي زيادة تكاليف وتعقيد النظام.
 على الرغم من أن الهواء متاح بسهولة، إلا أنه دائما ما يكون ملوثا أو به عوادم التي قد تؤدي إلى توقف النظام وضرووة الصيانة. لذلك تضطر الشركات لدفع ثمن الهواء المضغوط غير مشاكل صيانة الضاغط.

الأنواع 
تختلف أنواع المحركات الهوائية من حيث الشكل والتكوين والغرض، فيوجد على سبيل المثال:
 اسطوانات قضيب التعادل.
 المحركات الدوارة.
 المحركات القابضة.
 محرك بدون قضيب مع وصلة مغناطيسية أو اسطوانات دوارة.
 محرك بدون قضيب مع وصلة ميكانيكية.
 محركات ذات عضلات اصطناعية هوائية.
 محركات تجمع بين الحركة الدوارة والحركة الخطية - تستخدم عادة لعمليات التثبيت (كتركيب أغطية العبوات)
 المولدات الغازية.

البدائل 
مع كثرة الأعطال الميكانيكة للنظام وبطئه النسبي بدأت بعض الشركات مثل شركة نيلاب NILAB بتصنيع سيرفوهات أكثر دقة، كفاءة وسرعة.

انظر أيضا 
 مولد خطي
 محرك كهربائي
 السيرفو
 سيرفو درايف
 مشغل دوار

المصادر

وصلات خارجية 

 حرب الأنظمة الغازية مع الأنظمة الكهربية
 أربعة طرق لزيادة كفاءة الأنظمة الغازية
فيديوهات
 مبدأ عمل صمام التحكم الغازي- يوتيوب
 ما الفرق بين صمام التحكم الغازي والسيرفو- يوتيوب

أدوات تعمل بالهواء المضغوط
جريان الموائع
مشغلات
صمام تحكم غازي هو نظام يحول الطاقة ( خصوصا من شكل الهواء مضغوط ) إلى حركة ميكانيكية . يمكن أن تكون الحركة دوراة أو خطية اعتمادا على نوع المشغل . مبدأ التشغيل يتكون المحرك الهوائي ب شكل رئيسي من مكبس أو غشاء يطور الطاقة الحركية المتولدة من الهواء المضغوط في الجزء العلوي من الاسطوانة حيث يجبر ضغط الهواء الحجاب العلوي أو المكبس على تحريك جذع الصمام أو تدوير العنصر المتصل ب ه . لا يحتاج الصمام إلا مقدارا قليلا من الضغط ل يبدأ ب مضاعفة الطاقة أو حتى جعل ها ثلاثة أضعاف . ينتقل الضغط إلى ساق الصمام ، الموصل إما بمقبس الصمام أو بصمام فراشة ( كما هو موضح في الشكل المقابل ) . توصل مداخل الصمام ب أجهزة قياس لرؤية والتحكم في كمية الطاقة الداخلة كما تعتبر تلك المداخل إشارات تحكم حيث كل ضغط مختلف هو نقطة ضبط مختلفة للصمام . تتراوح الإشارات القياسية منإلىكيلو باسكال . ف على سبيل المثال ، يمكن أن يتحكم الصمام في ضغط وعاء ل ه خرج ثابت و دخل متغير ( يختلف حسب المحرك والصمام ) و هنا تأتي وظيفة أجهزة القياس حيث تراقب الضغط و ترسل إشارات منإلىكيلو باسكال . حيثكيلو باسكال تعني عدم وجود ضغط ، كيلو باسكال تعني وجود ضغط كامل . مع ارتفاع الضغط في الوعاء ، ترتفع الطاقة المتولدة . مع ارتفاع الضغط في الوعاء ، يرتفع خرج ال إرسال الموصل بالصمام ليجبره على التوقف وال إغلاق و ب التالي تقليل التدفق إلى الوعاء ، تسمى تلك العملية ب عملية التمثيل المباشر . المميزات والعيوب كلما كان حجم المكبس أكبر ، كلما كان ضغط ال إخراج أكبر ، تستخدم المكابس ذات ال أحجام الكبيرة في حالة كان ضغط الهواء منخفض ل توليد نفس الطاقة بمدخلات أقل . الضغط المتولد كافي ل تحريك أو تدوير الأجسام ، ف على سبيل المثال ، يكفي توفيركيلو باسكال لصمام غازي صغير ل توليد طاقة كافية ل رفع سيارة صغيرة ( يصل وزن ها إلى أكثر منرطل ) ب سهولة . تمتاز تلك الأنظمة برخص ثمن ها ، لكن يعيب ها ب شكل عام كثرة الأعطال الميكانيكية في حالة الأحمال الكبيرة و قلة كفائة ها . أما ب شكل أكثر تفضيلا يمكن حصر العيوب في النقاط التالية : ضياع الضغط و مدى قابلية الهواء للانضغاط تجعل أنظمة مشغلات ضغط الهواء أقل قدرة و كفاءة من باقي طرق الحركة الخطية ، حتى مع وجود ضاغط يتسبب نقص الهواء في توليد ضغط أقل و ب التالي قوى أقل قوى أقل و ب التالي عمل النظام ب سرعة أبطأ . كما يجب تشغيل الضاغط ب صورة مستمرة . ل الوصول لكفاءة عالية ، يجب أن يتم اختيار المشغل لوظيفة محددة و ب صورة أبسط ، أي لا يمكن استخدام مشغل واحد ل أكثر من تطبيق . كما يتطلب تحكم دقيق وصمامات تناسبية معينة ل الوصول ل تلك الكفاءة ب التالي زيادة تكاليف وتعقيد النظام . على الرغم من أن الهواء متاح ب سهولة ، إلا أن ه دائما ما يكون ملوثا أو ب ه عوادم التي قد تؤدي إلى توقف النظام وضرووة الصيانة . ل ذٰلك تضطر الشركات ل دفع ثمن الهواء المضغوط غير مشاكل صيانة الضاغط . الأنواع تختلف أنواع المحركات الهوائية من حيث الشكل والتكوين والغرض ، ف يوجد على سبيل المثال : اسطوانات قضيب التعادل . المحركات الدوارة . المحركات القابضة . محرك ب دون قضيب مع وصلة مغناطيسية أو اسطوانات دوارة . محرك ب دون قضيب مع وصلة ميكانيكية . محركات ذات عضلات اصطناعية هوائية . محركات تجمع بين الحركة الدوارة و الحركة الخطية - تستخدم عادة ل عمليات ال تثبيت ( كتركيب أغطية العبوات ) المولدات الغازية . البدائل مع كثرة الأعطال الميكانيكة ل النظام وبطء ه النسبي بدأت بعض الشركات مثل شركة نيلاب N ILAB بتصنيع سيرفوهات أكثر دقة ، كفاءة و سرعة . انظر أيضا مولد خطي محرك كهربائي السيرفو سيرفو درايف مشغل دوار المصادر وصلات خارجية حرب الأنظمة الغازية مع الأنظمة الكهربية أربعة طرق ل زيادة كفاءة الأنظمة الغازية فيديوهات مبدأ عمل صمام التحكم الغازي - يوتيوب ما الفرق بين صمام التحكم الغازي والسيرفو - يوتيوب أدوات تعمل بالهواء المضغوط جريان الموائع مشغلات