Feszültségmentesítés
A feszültségmentesítés egy meghatározott sorrendben végrehajtott munkafolyamat, melynek során egy erősáramú villamos berendezés (vagy berendezésrész) kapcsolata minden lehetséges energiaforrással megszűnik és a feszültség alá kerülése meg van akadályozva.

A villamos berendezés, vagy annak bizonyos része(i) akkor tekinthető(k) feszültségmentesnek, ha kapcsolata minden lehetséges energiaforrással meg van szakítva, és azon a feszültségmentesítés lépéseit maradéktalanul, a helyes sorrendben elvégezték. Minden más esetben (pl. nem az összes lépést, vagy nem a megfelelő sorrendben hajtották végre) a berendezés feszültség alatt állónak számít.

A feszültségmentesítést az MSZ 1585 szabvány (Villamos berendezések üzemeltetése - régi nevén: Erősáramú Üzemi Szabályzat) írja elő, mely minden villamos berendezés üzemeltetésére és azokon, vagy azok közelében végrehajtott minden munkavégzésre vonatkozik törpefeszültségtől nagyfeszültségig.

A feszültségmentesítés lépései
Egy villamos berendezés szabványos feszültségmentesítéséhez az alábbi lépéseket kell maradéktalanul, ebben a sorrendben elvégezni:

Teljes Leválasztás
A villamos berendezést, vagy azt a részét, amelyen a munkavégzés majd folyik, az összes tápforrásról le kell választani. Figyelembe kell venni az esetleges többszörös betáplálást, szünetmentes tápegységet, akkumulátort, generátort, kondenzátort stb. Figyelemmel kell lenni a leválasztott hálózati szakaszok feltöltődésére is.

Visszakapcsolás elleni biztosítás
Meg kell akadályozni, hogy a leválasztott tápforrás bármilyen módon visszakapcsolódhasson. Ha van a kapcsolókészüléken reteszelési lehetőség, akkor azt kell alkalmazni. Villamos kezelőhelyiségben vagy kezelőtérben általában elég a „bekapcsolni tilos” figyelmeztető tábla. Csavarozható, vagy késes biztosítóbetéteket ki kell venni és el kell vinni a helyszínről. Kismegszakítók esetén a bekapcsolást gátló plombák helyére vékony huzal helyezendő be, amelyet össze kell csavarni, vagy a kapcsolókart szigetelőszalaggal kell leragasztani. A kapcsoló automatikákat bénítani szükséges.

Feszültség nélküli állapot ellenőrzése
Az ellenőrzést a feszültségmentesített berendezés minden kivezetésén el kell végezni.
Hálózati feszültségen próbalámpa, 20 mA-nél nagyobb fogyasztású, szabványos, kétsarkú feszültségvizsgáló vagy voltmérő használatával. Kisfeszültségen az ellenőrzést az aktív vezetők között is és a földhöz képest is el kell végezni. Nagyfeszültségen erre a célra kialakított feszültség-ellenőrző rudakat alkalmaznak, melyek használatának megvan a saját műveleti előírása.

Földelés és rövidre zárás
A földelés és rövidre zárás történhet a berendezésbe beépített földelőszakaszolóval és/vagy külső földelő-rövidrezáró eszköz használatával. A földelő és rövidre záró szerkezetet először a földelési ponthoz kell csatlakoztatni és utána a földelendő részhez. A földelőnek, ha lehet, a munkavégzés helyéről láthatónak, de minél közelebb kell lennie. Kisfeszültségű és törpefeszültségű villamos berendezések esetében nincs szükség földelésre és rövidre zárásra, ha nem áll fenn az újra feszültség alá kerülésnek a veszélye.

A közeli, aktív részek elleni védelem biztosítása.
A munkavégzés közelében levő feszültség alatti részeket biztonságosan el kell határolni a feszültségmentesített területtől. A körülhatárolást úgy kell elvégezni, hogy a határvonal érintése se legyen feszültség alatti munkavégzésnek minősíthető. A körülhatárolás módja lehet elzárás, körülzárás, jelképes elkerítés (például szalaggal), egyértelmű írásbeli meghatározással.

Feszültség alá helyezés
A munkavégzés befejeztével a berendezés újbóli feszültség alá helyezése során a fenti lépéseket fordított sorrendben kell végrehajtani a feszültség-ellenőrzés kivételével. Nagyobb villamos hálózatok üzembe helyezésének saját szempontjai vannak, melyek a visszakapcsolási sorrendet befolyásolják.

Források
MSZ 1585:2012 szabvány (Villamos berendezések üzemeltetése)
MSZ 1585:2012 – Villamos berendezések üzemeltetése - Navigálás a változó előírások tengerében XV. - Villanyszerelők lapja, 2013. december 11.

További információk 
Új szabványok az MSZ HD 60364 szabványsorozatban https://www.mee.hu/files/files/uj_szabvanyok_az_msz_hd_60364_szabvanysorozatban-ng.pdf

Elektrotechnika
Munkavédelem
A feszültségmentesítés egy meghatározott sorrendben végrehajtott munkafolyamat , melynek során egy erősáramú villamos berendezés ( vagy berendezésrész ) kapcsolata minden lehetséges energiaforrással megszűnik és a feszültség alá kerülése meg van akadályozva . A villamos berendezés , vagy annak bizonyos része ( i ) akkor tekinthető ( k ) feszültségmentesnek , ha kapcsolata minden lehetséges energiaforrással meg van szakítva , és azon a feszültségmentesítés lépéseit maradéktalanul , a helyes sorrendben elvégezték . Minden más esetben ( pl. nem az összes lépést , vagy nem a megfelelő sorrendben hajtották végre ) a berendezés feszültség alatt állónak számít . A feszültségmentesítést az MSZszabvány ( Villamos berendezések üzemeltetése - régi nevén : Erősáramú Üzemi Szabályzat ) írja elő , mely minden villamos berendezés üzemeltetésére és azokon , vagy azok közelében végrehajtott minden munkavégzésre vonatkozik törpefeszültségtől nagyfeszültségig . A feszültségmentesítés lépései Egy villamos berendezés szabványos feszültségmentesítéséhez az alábbi lépéseket kell maradéktalanul , ebben a sorrendben elvégezni : Teljes Leválasztás A villamos berendezést , vagy azt a részét , amelyen a munkavégzés majd folyik , az összes tápforrásról le kell választani . Figyelembe kell venni az esetleges többszörös betáplálást , szünetmentes tápegységet , akkumulátort , generátort , kondenzátort stb . Figyelemmel kell lenni a leválasztott hálózati szakaszok feltöltődésére is . Visszakapcsolás elleni biztosítás Meg kell akadályozni , hogy a leválasztott tápforrás bármilyen módon visszakapcsolódhasson . Ha van a kapcsolókészüléken reteszelési lehetőség , akkor azt kell alkalmazni . Villamos kezelőhelyiségben vagy kezelőtérben általában elég a „ bekapcsolni tilos” figyelmeztető tábla . Csavarozható , vagy késes biztosítóbetéteket ki kell venni és el kell vinni a helyszínről . Kismegszakítók esetén a bekapcsolást gátló plombák helyére vékony huzal helyezendő be , amelyet össze kell csavarni , vagy a kapcsolókart szigetelőszalaggal kell leragasztani . A kapcsoló automatikákat bénítani szükséges . Feszültség nélküli állapot ellenőrzése Az ellenőrzést a feszültségmentesített berendezés minden kivezetésén el kell végezni . Hálózati feszültségen próbalámpa,mA-nél nagyobb fogyasztású , szabványos , kétsarkú feszültségvizsgáló vagy voltmérő használatával . Kisfeszültségen az ellenőrzést az aktív vezetők között is és a földhöz képest is el kell végezni . Nagyfeszültségen erre a célra kialakított feszültség-ellenőrző rudakat alkalmaznak , melyek használatának megvan a saját műveleti előírása . Földelés és rövidre zárás A földelés és rövidre zárás történhet a berendezésbe beépített földelőszakaszolóval és/vagy külső földelő-rövidrezáró eszköz használatával . A földelő és rövidre záró szerkezetet először a földelési ponthoz kell csatlakoztatni és utána a földelendő részhez . A földelőnek , ha lehet , a munkavégzés helyéről láthatónak , de minél közelebb kell lennie . Kisfeszültségű és törpefeszültségű villamos berendezések esetében nincs szükség földelésre és rövidre zárásra , ha nem áll fenn az újra feszültség alá kerülésnek a veszélye . A közeli , aktív részek elleni védelem biztosítása . A munkavégzés közelében levő feszültség alatti részeket biztonságosan el kell határolni a feszültségmentesített területtől . A körülhatárolást úgy kell elvégezni , hogy a határvonal érintése se legyen feszültség alatti munkavégzésnek minősíthető . A körülhatárolás módja lehet elzárás , körülzárás , jelképes elkerítés ( például szalaggal ) , egyértelmű írásbeli meghatározással . Feszültség alá helyezés A munkavégzés befejeztével a berendezés újbóli feszültség alá helyezése során a fenti lépéseket fordított sorrendben kell végrehajtani a feszültség-ellenőrzés kivételével . Nagyobb villamos hálózatok üzembe helyezésének saját szempontjai vannak , melyek a visszakapcsolási sorrendet befolyásolják . Források MSZ2012 szabvány ( Villamos berendezések üzemeltetése ) MSZ2012 – Villamos berendezések üzemeltetése - Navigálás a változó előírások tengerében XV. - Villanyszerelők lapja , december További információk Új szabványok az MSZ HDszabványsorozatban https://www.mee.hu/files/files/uj_szabvanyok_az_msz_hd_60364_szabvanysorozatban-ng.pdf Elektrotechnika Munkavédelem