Hidrant de incendiu interior
Hidrantul de incendiu interior este un robinet cu ventil de tip colțar cu corpul din alamă sau fontă, având diametrul de 50 mm. Hidranții interiori sunt dotați cu racorduri pentru furtun și cu țevi de refulare  cu orificiul de stropire de 14, 16, 18 sau 20 mm în diametru.

Părți componente 
Hidrantul interior se compune din robinetul de racord, furtunul cu piesele de racord și îmbinare, țeava de refulare cu duza de presiune.

Montaj 
Hidranții interiori se montează în firide metalice îngropate în pereți sau sunt aplicați aparent la o cotă accesibilă de 0,80 - 1,50 m de la pardoseală. Hidranții se amplasează astfel încât să fie ușor vizitabili, accesibili și ușor de folosit chiar în caz de trafic intens. Pozițiile hidranților interiori se marchează prin iluminat special de securitate amplasat la 2 m în vecinătatea hidranților. Amplasarea și numărul hidranților în clădiri se face în funcție de numărul de jeturi care trebuie să atingă fiecare punct din interiorul clădirii, raza de acțiune, caracterul clădirii, amplasarea utilajelor, mobilierului sau a materialelor depozitate.

Note

Bibliografie

Vezi și 
 Sprinkler
 Hidrant de incendiu exterior

Lupta contra incendiilor
Instalații sanitare
Hidrantul de incendiu interior este un robinet cu ventil de tip colțar cu corpul din alamă sau fontă , având diametrul demm . Hidranții interiori sunt dotați cu racorduri pentru furtun și cu țevi de refulare cu orificiul de stropire desaumm în diametru . Părți componente Hidrantul interior se compune din robinetul de racord , furtunul cu piesele de racord și îmbinare , țeava de refulare cu duza de presiune . Montaj Hidranții interiori se montează în firide metalice îngropate în pereți sau sunt aplicați aparent la o cotă accesibilă de80 -50 m de la pardoseală . Hidranții se amplasează astfel încât să fie ușor vizitabili , accesibili și ușor de folosit chiar în caz de trafic intens . Pozițiile hidranților interiori se marchează prin iluminat special de securitate amplasat lam în vecinătatea hidranților . Amplasarea și numărul hidranților în clădiri se face în funcție de numărul de jeturi care trebuie să atingă fiecare punct din interiorul clădirii , raza de acțiune , caracterul clădirii , amplasarea utilajelor , mobilierului sau a materialelor depozitate . Note Bibliografie Vezi și Sprinkler Hidrant de incendiu exterior Lupta contra incendiilor Instalații sanitare