Hidrant de incendiu exterior
.
Hidrantul de incendiu exterior este un dispozitiv fix cu robinet (vană) aflat în exteriorul clădirilor și racordat la conductele de distribuție a apei sub presiune, care permite alimentarea autospecialelor de pompieri în caz de incendiu, precum și stropirea străzilor sau grădinilor.

În general, incintele civile și industriale sunt prevăzute cu hidranți exteriori, excepție făcând unele clădiri cu pericol redus la incendiu, care au dimensiuni și capacități mici.

Caracteristici

Hidranții sunt confecționați din aliaj de aluminiu rezistent la coroziune (în trecut erau fabricați din fontă) și fac parte din categoria accesoriilor pentru lucrul cu apa. Pentru buna funcționare și a putea fi folosiți în caz de incendiu, aceștia se întrețin și marchează după caz, de către autoritățile publice județene, locale, instituții și agenți economici. Proiectarea, echiparea și dotare hidranților de incendiu, se realizează de proiectanți, în conformitate cu prevederile și reglementările tehnice în vigoare, în baza scenariului de securitate la incendiu 

Rețeaua de apă ce alimentează hidranții se execută de regulă în comun cu cea de apă pentru utilizare menajeră sau industrială și poate fi:
 de înaltă presiune, situație în care stingerea incendiilor se face direct de la hidranți; 
 de joasă presiune, situație în care stingerea incendiilor se poate face numai cu ajutorul unor pompe mobile de incendiu sau autopompe. Rețeaua de joasă presiune trebuie să asigure pe timpul incendiului, minimum 7 m H2O presiune liberă la hidrant.

Rețeaua de  conducte se proiectează, de regulă, în sistem inelar. Presiunea în rețelele de incendiu, inclusiv în cele de joasă presiune, se asigură cu ajutorul rezervoarelor amplasate la înălțime, instalațiilor de hidrofor sau stațiilor de pompare.

Clasificare 

După modul de deservire, hidranții exteriori se clasifica in:
 hidranți subterani - Se montează subteran pe conducta magistrală, facilitând conectarea cu hidranții portativi aflați în dotarea  pompierilor
 hidranți supraterani
 hidranți de suprafață - Asigură alimentarea cu apă a utilajelor speciale pentru stingerea incendiilor sau pentru alte necesități.
 Hidranții portativi - Se folosesc la racordarea hidrantului subteran pentru alimentarea cu apă a utilajelor de stins incendii.

După concepție hidranții exteriori pot fi:
 cu cot simplu
 cu cot dublu
 cu robineți

Hidranții portativi cu cot simplu sunt fabricați în trei tipodimensiuni: A, B si C, în raport cu caracteristicile tehnice. Pentru a putea fi folosiți se racordează la rețea și cu ajutorul chei speciale se dă drumul la apă în funcție de situația de urgență. Presiunea de lucru a acestora este maxim 10 bari.

Semnalizare 
Marcarea plăcilor hidranților de incendiu exteriori din Germania, au o margine roșie, alți pot avea o margine albastră. Toate au T central mare, cu identificarea instalației deasupra – un „H” sau un „UH” mai vechi este situat în pământ. Numerele din jurul lui T permit localizarea hidrantului în raport cu locația plăcii – numărul din stânga T este în metrii stânga semnului. Numerele distanței sunt întotdeauna date cu o precizie pentru localizarea hidrantului de incendiu, de exemplu „300 m³” ar indica că o cisternă se poate utiliza pentru alimentare cu apă.

Note

Bibliografie 
 Bazele securității la incendiu în construcții  (Prelegeri), Dan Diaconu-Sotropa [Prof. univ. Dr. Ing.],Ed. Politehnum Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006
Lectură suplimentară
 Ordinul M.A.I. 163 din 2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor   Publicat în M. Of. nr. 216 din 29 martie 2007
 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor  Ediția a II-a, Institutul de Proiectare Cercetare și Tehnică de Calcul în Construcții, 1999
 Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086 – 05;
 Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare, indicativ I.9/1994;

Vezi și
 Hidrant de incendiu interior
 Hidrant

Lupta contra incendiilor
Instalații sanitare
. Hidrantul de incendiu exterior este un dispozitiv fix cu robinet ( vană ) aflat în exteriorul clădirilor și racordat la conductele de distribuție a apei sub presiune , care permite alimentarea autospecialelor de pompieri în caz de incendiu , precum și stropirea străzilor sau grădinilor . În general , incintele civile și industriale sunt prevăzute cu hidranți exteriori , excepție făcând unele clădiri cu pericol redus la incendiu , care au dimensiuni și capacități mici . Caracteristici Hidranții sunt confecționați din aliaj de aluminiu rezistent la coroziune ( în trecut erau fabricați din fontă ) și fac parte din categoria accesoriilor pentru lucrul cu apa . Pentru buna funcționare și a putea fi folosiți în caz de incendiu , aceștia se întrețin și marchează după caz , de către autoritățile publice județene , locale , instituții și agenți economici . Proiectarea , echiparea și dotare hidranților de incendiu , se realizează de proiectanți , în conformitate cu prevederile și reglementările tehnice în vigoare , în baza scenariului de securitate la incendiu Rețeaua de apă ce alimentează hidranții se execută de regulă în comun cu cea de apă pentru utilizare menajeră sau industrială și poate fi : de înaltă presiune , situație în care stingerea incendiilor se face direct de la hidranți ; de joasă presiune , situație în care stingerea incendiilor se poate face numai cu ajutorul unor pompe mobile de incendiu sau autopompe . Rețeaua de joasă presiune trebuie să asigure pe timpul incendiului , minimumm H2O presiune liberă la hidrant . Rețeaua de conducte se proiectează , de regulă , în sistem inelar . Presiunea în rețelele de incendiu , inclusiv în cele de joasă presiune , se asigură cu ajutorul rezervoarelor amplasate la înălțime , instalațiilor de hidrofor sau stațiilor de pompare . Clasificare După modul de deservire , hidranții exteriori se clasifica in : hidranți subterani - Se montează subteran pe conducta magistrală , facilitând conectarea cu hidranții portativi aflați în dotarea pompierilor hidranți supraterani hidranți de suprafață - Asigură alimentarea cu apă a utilajelor speciale pentru stingerea incendiilor sau pentru alte necesități . Hidranții portativi - Se folosesc la racordarea hidrantului subteran pentru alimentarea cu apă a utilajelor de stins incendii . După concepție hidranții exteriori pot fi : cu cot simplu cu cot dublu cu robineți Hidranții portativi cu cot simplu sunt fabricați în trei tipodimensiuni : A , B si C , în raport cu caracteristicile tehnice . Pentru a putea fi folosiți se racordează la rețea și cu ajutorul chei speciale se dă drumul la apă în funcție de situația de urgență . Presiunea de lucru a acestora este maximbari . Semnalizare Marcarea plăcilor hidranților de incendiu exteriori din Germania , au o margine roșie , alți pot avea o margine albastră . Toate au T central mare , cu identificarea instalației deasupra – un „ H” sau un „ UH” mai vechi este situat în pământ . Numerele din jurul lui T permit localizarea hidrantului în raport cu locația plăcii – numărul din stânga T este în metrii stânga semnului . Numerele distanței sunt întotdeauna date cu o precizie pentru localizarea hidrantului de incendiu , de exemplu „ 300 m³ ” ar indica că o cisternă se poate utiliza pentru alimentare cu apă . Note Bibliografie Bazele securității la incendiu în construcții ( Prelegeri ) , Dan Diaconu-Sotropa [ Prof. univ . Dr. Ing.] ,Ed . Politehnum Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi ” din Iași Legea nr.2006 privind apărarea împotriva incendiilor Publicat in Monitorul Oficial , Partea I nr.din 07/2006 Lectură suplimentară Ordinul M.A.I.dinNorme generale de apărare împotriva incendiilor Publicat în M. Of. nr.dinmartie Normativ de siguranță la foc a construcțiilor Ediția a II -a , Institutul de Proiectare Cercetare și Tehnică de Calcul în Construcții , Normativul pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor , indicativ NP– Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare , indicativ I.9/1994 ; Vezi și Hidrant de incendiu interior Hidrant Lupta contra incendiilor Instalații sanitare