Thyristor-controlled reactor
ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಥೈರಿಸ್ಟರ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ (ಟಿ. ಸಿ. ಆರ್) ಎಂಬುದು ದ್ವಿ-ದಿಕ್ಕಿನ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕವಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕವಾಟವು ಹಂತ-ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿತರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಥೈರಿಸ್ಟರ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನವೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ (ಎಂಸಿಆರ್), ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಣಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕವಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಎಆರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು-ಹಂತದ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ್ಮನಿಕ್ಸ್ನ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಟಿ. ಸಿ. ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕವಾಟವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ಓವರ್ಗಳು, ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ದುರ್ಬಲ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕವಾಟವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತತ್ವಗಳು ಟಿಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹವು "ಫೈರಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆಂಗಲ್" ಅನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠದಿಂದ (ಸಂಪರ್ಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಬಹುತೇಕ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, α. α ಅನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗುವ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕವಾಟವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹವು ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಕೋನ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. α 90° ಆಗಿದ್ದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ TCR ಅನ್ನು "ಪೂರ್ಣ ವಹನ" ದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು rms ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೀಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಎಲ್ಲಿಃ Vsvc ಎಂಬುದು SVC ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವ ಲೈನ್-ಟು-ಲೈನ್ ಬಸ್ ಬಾರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ rms ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ, Ltcr ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು TCR ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿದೆ. α 90° ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಗರಿಷ್ಠ 180° ವರೆಗೆ, ಪ್ರವಾಹವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. TCR ಪ್ರವಾಹವನ್ನು, ಸಮಯದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ, ನಂತರ ಹೀಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಶೂನ್ಯ. ಮುಖ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಟಿ. ಸಿ. ಆರ್ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆಃ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವತಃ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರ್-ಕೋರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಕಬ್ಬಿಣ-ಕೋರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ) ಮತ್ತು ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕವಾಟ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಮಧ್ಯಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕವಾಟವು ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕವಾಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5-20 ವಿಲೋಮ-ಸಮಾನಾಂತರ-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಜೋಡಿ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಲೋಮ-ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲವು. ಸರಣಿಯ ಸಂಪರ್ಕವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ (ಸರಿಸುಮಾರು 8.5 ಕೆವಿ ವರೆಗೆ) ಟಿಸಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ, ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಸರಣಿ-ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ; ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಕವಾಟವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳ ವಿಲೋಮ-ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ. ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಲೋಮ-ಸಮಾನಾಂತರ ಜೋಡಿ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರತಿರೋಧಕ-ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕವಾಟದಾದ್ಯಂತದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕವಾಟವು ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ "ಕಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಓವರ್ಶೂಟ್" ಅನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ α> 90°ಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ TCR ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3ನೇ, 5ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ, 3n ಕ್ರಮದ ("ಟ್ರಿಪ್ಲೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್") ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಡೆಲ್ಟಾದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಾತ್ರ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಎಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 5 ನೇ ಮತ್ತು 7 ನೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ (ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ 11 ನೇ, 13 ನೇ, 17 ನೇ ಇತ್ಯಾದಿ) ಎಸಿ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಿ. ಸಿ. ಆರ್. ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೋಧಕಗಳು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಟಿಸಿಆರ್ ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರಚೋದಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಘಟಕಗಳು