Cheater plug
ಚೀಟರ್ ಪ್ಲಗ್, ಎಸಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೀ-ಪ್ರಾಂಗ್/ಟೂ-ಪ್ರಾಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು NEMA 5-15 P ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್-ಟೈಪ್ ಪ್ಲಗ್ (ಥ್ರೀ ಪ್ರಾಂಗ್ಗಳು) ಅನ್ನು NEMA 1-15 R ನಾನ್-ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ಗೆ (ಎರಡು ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು) ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪರಂಪರೆಯ ಆಧಾರರಹಿತ (ಎರಡು ಸ್ಲಾಟ್) ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಲು 3-ತಂತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಅವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಬಳಕೆಯು ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆನಡಾದಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಟರಪ್ಟರ್ (ಜಿಎಫ್ಸಿಐ) ಬ್ರೇಕರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಆಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಕುಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಚೀಟರ್ ಪ್ಲಗ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಚೀಟರ್ ಪ್ಲಗ್ಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಲೋಹದ ಸ್ಕ್ರೂ ಟ್ಯಾಬ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ತಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಇದು ಸ್ಕ್ರೂ ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಹೊಂದಿರದ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿರುಪು ತಲುಪಲು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಡಿಲವಾದ ಲಗತ್ತಿಸದ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ತಂತಿಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಔಟ್ಲೆಟ್ನ "ಬಿಸಿ" ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್-ವೈರ್ ಶೈಲಿಯ ಚೀಟರ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಫಲ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿ, ತೆಳುವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತಿಯು ನಿರೋಧನದೊಳಗೆ ಗಮನಿಸದೆ ಮುರಿಯಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಗ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಗಲವಾದ ತಟಸ್ಥ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಮೋಸಗಾರ ಪ್ಲಗ್ಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಸಮಾನಾಂತರ ಪ್ಲಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಧ್ರುವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅನೇಕ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಅಡಚಣೆ ಬಂಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 3-ಪ್ರಾಂಗ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೂರು-ತುದಿಗಳ ಪ್ಲಗ್ಗಳು ಹಳೆಯ, ಎರಡು-ತುದಿಗಳ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಬಳಸಿದಾಗ, 3-ತಂತಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. 1969ರಲ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು-ಅಂಚಿನ ಪ್ಲಗ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯು. ಎಸ್. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೂರು-ತುದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ತಟಸ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದವು ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 2-ತಂತಿ ಲೋಹವಲ್ಲದ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಕೇಬಲ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ (ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ) ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮೋಸಗಾರ ಪ್ಲಗ್ಗಳು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 1971 ರಲ್ಲಿ, ಯು. ಎಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋಡ್ (ಎನ್ಇಸಿ) ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು (ಜನವರಿ 1,1974 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು). ಸುರಕ್ಷತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಚೀಟರ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಗಂಭೀರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಲಾಗ್ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಹಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಝ್ಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು) ನೆಲದ ಲೂಪ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಇದರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬಳಕೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಜೆನ್ಸನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲ್ ವಿಟ್ಲಾಕ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, "3 ರಿಂದ 2-ಅಂಚಿನ ಎಸಿ ಪ್ಲಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಅಂದರೆ. ಶಬ್ದದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು 'ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಿಫ್ಟರ್ಸ್'! ಅಡಿಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಮೋಸಗಾರ ಪ್ಲಗ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಾಧನದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ದೋಷವು ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಟ್ಲಾಕ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. 1997ರಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಉಪಕರಣಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನು ವಿದ್ಯುದಾಘಾತದಿಂದ ಕೊಂದವು ಎಂದು ವಿಟ್ಲಾಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚೀಟರ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪಾಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2005ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೆವೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ತರುಣ್ ಮಾಲ್ ಅವರು ದೋಷಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿದೀಪಕ ದೀಪವನ್ನು ಚೀಟರ್ ಪ್ಲಗ್ ಬಳಸಿ ಟೈಮ್ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯುದಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ತರುವಾಯ, ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯವು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಏಳು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಏಳು ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಚೀಟರ್ ಪ್ಲಗ್ನ ಬಳಕೆಯು "ಯು. ಎಸ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಸಿ. ಇ. ಒ ಜಿಮ್ ಕೌಫ್ಮನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ನೀವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಒಂದರಿಂದ ಏಳರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ". ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ರೀವೈರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡು-ಅಂಚಿನ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪರ್ಯಾಯಗಳಿವೆಃ ಪ್ಲಗ್ನ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು (ಅಸುರಕ್ಷಿತ), ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಮೂರು-ತುದಿಯ ಔಟ್ಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು (ಸರಿಯಾದ ನೆಲವಿಲ್ಲದೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ), ಅಥವಾ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಟರಪ್ಟರ್ (ಜಿಎಫ್ಸಿಐ) ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಉಪಕರಣದ ಪ್ಲಗ್ನ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೂರು-ತುದಿಯ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ NEMA 5-15 P ಪ್ಲಗ್ಗಳು ಒಂದೇ ಅಗಲದ ಕರೆಂಟ್-ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೋಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಯಾರಕರ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಉಪಕರಣದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಮೂರು-ತುದಿಯ ಪ್ರಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವುದು ಮೋಸಗಾರ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಷ್ಟೇ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ಔಟ್ಲೆಟ್ನ ನಂತರದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ನ ನೆಲದ ತಿರುಪು ತಟಸ್ಥ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಉಪಕರಣವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು "ಫಾಲ್ಸ್" ಅಥವಾ "ಬೂಟ್ಲೆಗ್" ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಗಂಭೀರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಫಲಕದಿಂದ ಹೊಸ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಜಿಎಫ್ಸಿಐ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಟರಪ್ಟರ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ವಾಹಕವಾಗಿರದಿದ್ದಾಗ ನಿಖರವಾಗಿ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಸಂಭವನೀಯ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ). ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಅನುಸ್ಥಾಪಕರು ಜಿಎಫ್ಸಿಐಗೆ "ಯಾವುದೇ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಹಿತೆಯು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ, ನೆಲದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಿ. ಬಾಹ್ಯ ಜಿಎಫ್ಸಿಐ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಆಧಾರರಹಿತ ಜಿಎಫ್ಸಿಐ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷಕರು ದೋಷವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ನೆಲದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿಎಫ್ಸಿಐ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಗುಂಡಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮರುಹೊಂದಿಸುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕಗಳು