Pipe-in-pipe system
ಪೈಪ್-ಇನ್-ಪೈಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೊಳಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪೈಪ್ನೊಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಒಳಗಿನ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸೋರಿಕೆಯು ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆಯೊಳಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯದೆಯೇ ಸೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಂತರಿಕ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಪೈಪ್-ಇನ್-ಪೈಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಃ ಒಳಗಿನ ಪೈಪ್, ಹೊರಗಿನ ಪೈಪ್, ಗೋಡೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ, ಪೈಪ್-ಇನ್-ಪೈಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶೀಯ ಕೊಳಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ರೋರ್-ಇ-ರೋರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) 1995ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. 1970 ಮತ್ತು 1995 ರ ನಡುವೆ ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಹಾನಿಗಳ ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ, 1997 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬಂದವು, ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಬದಲಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪೈಪ್-ಇನ್-ಪೈಪ್ ಕೊಳಾಯಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಳಗಿನ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊರಗಿನ ಸರಕುಗಳ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಕೊಳಾಯಿಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿತರಣಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯ ಕೊಳವೆಗಳು ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿತರಣಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನೀರಿನ ನಿಲುಗಡೆ ಕವಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋಚರ ಸೋರಿಕೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೈಯಿಂದ ಮುಚ್ಚುವ ಕವಾಟವೂ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೈಪ್-ಇನ್-ಪೈಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ, ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯದೆಯೇ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೊರಗಿನ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳ ಬಳಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ನೀರಿನ ಸುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿತರಕರ ವಿತರಣಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂಟು ಹಾಕುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೈಪ್-ಇನ್-ಪೈಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೀರಿನ ಸುತ್ತಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೃದುವಾದ ಮುಚ್ಚುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಟ್ಟಡ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಳಾಯಿ