Hydraulic calculation
ನೀರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಬಳಕೆಯ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೈಪಿಂಗ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ನಂದಿಸಲು ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಳಿಕೆಗಳು, ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು) ನಂದಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಅಥವಾ ನಂದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಹರಿವು (ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಫೋಮ್ ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್ನಂತಹ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು) ವಿನ್ಯಾಸದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎನ್ಎಫ್ಪಿಎ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾದರಿ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಎನ್ 12845 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸ್ಥಿರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು-ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಲ ಆಧಾರಿತ ಅಗ್ನಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ನಂದಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಃ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯು ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೈಪ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪೈಪಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನೀರನ್ನು ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳು) ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ವಿತರಣಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನೀರಿನ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎನ್ಎಫ್ಪಿಎ 13, ಎನ್ಎಫ್ಪಿಎ 15, ಇಎನ್ 12845, ಬಿಎಸ್ 9251, ಎನ್ಎಫ್ಪಿಎ 750 ಸಿಪಿ 52, ಎಎಸ್ಐಬಿ ಮತ್ತು AS2118.1 ನಂತಹ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾದರಿ ಕೋಡ್ನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಮಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಕಟ್ಟಡದೊಳಗಿನ ಬೆಂಕಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಕೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರ, ಕಟ್ಟಡದೊಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಷ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈರ್ ಹೈಡ್ರಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪುರಸಭೆಯ ನೀರಿನ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಪುರಸಭೆಯ ಸಂಪರ್ಕವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನು ತೆರೆದ ನೀರಿನ ಮೂಲದಿಂದ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸರೋವರ, ಕೊಳ, ನದಿ) ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಒತ್ತಡವು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಪಂಪ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಂ ಪೈಪಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಟ್ರೀ, ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮತಲ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ-"ಮೇನ್ಗಳು"-ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹರಿವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ-"ಶಾಖೆಯ ರೇಖೆಗಳು"-ಇವು ಮೇನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಶಾಖೆಯ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ರೈಸರ್" ಎಂಬ ಒಂದೇ ಲಂಬವಾದ ಪೈಪ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ-ಇದನ್ನು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಶಾಖೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳವೆಗಳು ಕೊನೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ನೀರಿನ ಹರಿವು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಲೂಪ್ ಮಾಡಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ದೂರವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೈಸರ್ ಬಳಿ ಸ್ವತಃ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖೆಯ ರೇಖೆಗಳು ಈ 'ಲೂಪ್' ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತವು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಲೂಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಒತ್ತಡದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಖೆಯ ರೇಖೆಗಳು ಕೊನೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಮುಖ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ) ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೈನ್ನ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಒತ್ತಡದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವಾರು ಶಾಖೆ ರೇಖೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮೇನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅವು ಪ್ರತಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಗ್ರಿಡ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಪೈಪಿಂಗ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಘರ್ಷಣೆಯ ಒತ್ತಡದ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹ್ಯಾಝೆನ್-ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ವಿಧಾನದ ಅನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮರ ಮತ್ತು ಲೂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಿಡ್ ಮಾಡಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭವನೀಯ ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೈಪಿಂಗ್ ಜಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಲಬಂಧ ಘಟಕಗಳ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. 2013ರ ಎನ್ಎಫ್ಪಿಎ 13 ಕೈಪಿಡಿಯು ಪೂರಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಫೈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್