Power system operations and control
ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಿಂದ (ದಿನ-ಮುಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂಬ ಪದವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯಗಳು) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು (ಉತ್ಪಾದನೆ) ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ (ಗ್ರಿಡ್ ಸಮತೋಲನ) ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಮತೋಲನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ-ಆಧಾರಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ (ಲಂಬವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ) ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾದ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು 2016 ರಲ್ಲಿ 74 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮತೋಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು, ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವೆಂದರೆ ಪವರ್ ಪೂಲ್. ಸಮತೋಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಗಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹಗಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮರುದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಘಟಕ ಬದ್ಧತೆ). ರವಾನಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಮರುದಿನ ಹವಾಮಾನ-ಅವಲಂಬಿತ ಬದಲಾಗುವ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲಗಳು ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸೂಚನೆಯ ಮೇಲೆ ರವಾನಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮೀಸಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಃ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ವಾರಗಳ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ" ಲಂಬವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಾಗಿ ಘಟಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯು ಘಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು (ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ) ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. "ಪುನರ್ರಚಿತ" ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹರಾಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ; ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ವಿತ್ತೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಅನೇಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಘಟಕಗಳ ಬದ್ಧತೆಯು ಕಡಿಮೆ-ಅವಧಿಯ-ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆಃ ಆಕಸ್ಮಿಕತೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೂಲುವ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮತೋಲನವು ಪ್ರಸರಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ; ಉಷ್ಣ ಘಟಕಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಅಪ್ಟೈಮ್ (ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು ಡೌನ್ಟೈಮ್ (ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು; ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ "ಮಸ್ಟ್-ರನ್" ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಂಯೋಜಿತ ಶಾಖ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಅವುಗಳ ಶಾಖದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು); ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಉಷ್ಣ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರಕ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರವಾನೆ ವಕ್ರರೇಖೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ("ಆರ್ಥಿಕ ರವಾನೆ") ರವಾನೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ X-ಅಕ್ಷವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ಈ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಂತರದ ಉದ್ದವು ಘಟಕದ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, Y-ಅಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ (ಪ್ರತಿ-MWh ವಿದ್ಯುತ್, ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ). ವೆಚ್ಚ-ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಾಗಿ, ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು ಮೂರು ಬದ್ಧ ಜನರೇಟರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರವಾನಿಸಬಹುದಾದ): ಘಟಕ ಎ ಪ್ರತಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ $30 (0 ರಿಂದ 120 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿದ್ಯುತ್) ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 120 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬಲ್ಲದು; ಘಟಕ ಬಿ $60/ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ 80 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬಲ್ಲದು (120 ರಿಂದ 200 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿದ್ಯುತ್); ಘಟಕ ಸಿ $120/ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ 50 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (200 ರಿಂದ 250 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿದ್ಯುತ್). ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 150 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ (ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾದ ರೇಖೆ), ಘಟಕ ಎ ಪೂರ್ಣ 120 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಘಟಕ ಬಿ 30 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನ ರವಾನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಘಟಕ ಸಿ ಅನ್ನು ಮೀಸಲು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೇಖೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರವಾನೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ (ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, $30 * 120 + $60 * 30 = $5,400 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ), ಮುಂದಿನ MWh ವಿದ್ಯುತ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ $60, ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ರೇಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಹೀಗಾಗಿ ವಕ್ರರೇಖೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವಕ್ರರೇಖೆ). ನೈಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ MWh ಗೆ ವೆಚ್ಚವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರವಾನೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ರೇಖೆಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರವಾನೆ ಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಸೈಕಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅನೇಕ ವೆಚ್ಚ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್-ವೆಚ್ಚದ ಸಂಬಂಧವು ಏಕರೂಪವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ). ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆಯು 120 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಘಟಕ ಎ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಬೇಸ್ ಲೋಡ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಘಟಕ ಬಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಘಟಕ ಸಿ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು "ಮಧ್ಯಂತರ" ಅಥವಾ "ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್" ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ 200 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಸಿ ಘಟಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ("ಪೀಕರ್") ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಕರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಪೀಕರ್-ಉತ್ಪಾದಿತ ವಿದ್ಯುತ್ನ ವೆಚ್ಚವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪೂರ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ ರವಾನೆ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ). ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಘಟಕ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ/ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮರು-ರವಾನೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರುಹಂಚಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ, ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲ; ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸುಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಷೇರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಡಚಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಿಷಗಳು-ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿತರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿದ್ಯುತ್-ಹರಿವಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯು ಪೂರೈಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ("ಭದ್ರತೆ") ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 1920 ರ ದಶಕದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಡಚಣೆಯ ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹೊರೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು) ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರೈಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾಧನಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವು ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಆವರ್ತನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆಪರೇಟರ್ನಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ "ತಕ್ಷಣದ ನಿಯಂತ್ರಣ" ಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಿತಿಗಳಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಂದ ("ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ") ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ("ಸಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣ") ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮಧ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡುಗಳ-ನಂತರದ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಆವರ್ತನದ ಅಡಚಣೆಯ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ (ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ) ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಃ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಗಳು ಸ್ವಯಂ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನವು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ); ಕಡಿಮೆ-ಆವರ್ತನದ ರಿಲೇಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ; ಪೂರಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ). ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪದವೆಂದರೆ ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ಅಥವಾ "ಬೀಟಾ"). ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಜನರೇಟರ್ಗಳ ಜಡತ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರದೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ದೋಷ (ಎಸಿಇ) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆವರ್ತನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಗುಣಾಂಕದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾದ ನಿಯತಾಂಕ ಇದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಡ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮಾಡಿದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಡಚಣೆಯ ನಂತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಿನಿಟ್ಸ್-ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವು ನೂಲುವ ಮತ್ತು ನೂಲದ ಮೀಸಲುಗಳೆರಡನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಸಮತೋಲನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಡಚಣೆಯ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ). ತೃತೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮೀಸಲು ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಗುರಿಯು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಗ್ರಿಡ್ನೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸರಾಸರಿ ಆವರ್ತನವು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ಸಮಯದ ನಡುವೆ ಸಮಯದ ದೋಷವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಯು. ಎಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸರಾಸರಿ 60 Hz ಆವರ್ತನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದೊಳಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಘಟಕವಾದ ಟೈಮ್ ಮಾನಿಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಗ್ರಿಡ್ನ ಆವರ್ತನ ಗುರಿಯನ್ನು (ನಿಗದಿತ ಆವರ್ತನ) ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಸಮಯವು 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಮತ್ತು ಆಫ್ಸೆಟ್ 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆವರ್ತನವನ್ನು 60.02 Hz ಅಥವಾ 59.98 Hz ಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಮಯ ದೋಷ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸಮತೋಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸುವ ಮಾನಿಟರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮೂಲಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ