Mercury vapour turbine
ಪಾದರಸದ ಆವಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಶಾಖದ ಎಂಜಿನ್ನ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಪಾದರಸವನ್ನು ಅದರ ಉಷ್ಣ ಚಕ್ರದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ದ್ರವವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪಾದರಸದ ಆವಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ಉಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪಾದರಸವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಪಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಗಿ-ಮಾತ್ರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾದರಸ ಚಕ್ರವು ದಕ್ಷತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಂಕೈನ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಬಹುದು. ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಉಗಿ-ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾದರಸದ ಆವಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಸೈಕಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಶೇಕಡಾ 61ರಷ್ಟು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೈನರಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ರಾಂಕೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಉಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್, 1937, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾದರಸ ಆವಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಃ ಉಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ-ಆವಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಳಸದೆ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾದರಸ ಟರ್ಬೈನ್ ನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ಗಾಗಿ ಉಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ ಕಂಪನಿ (ಯು. ಎಸ್. ಎ.) 10,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಟರ್ಬೊ-ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಪಾದರಸದ ಆವಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು 70 ಪೌಂಡ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಚದರ. ಒಳಗೆ. (ಗೇಜ್), 880°F. ಪಾದರಸದ ಆವಿಯನ್ನು 445 °ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಘನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 129,000 ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಉಗಿ. 280 ಪೌಂಡ್. ಪ್ರತಿ ಚದರ. ಒಳಗೆ. ಒತ್ತಡ. ಎರಡನೆಯದನ್ನು 735 ° ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 4 ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಸುಮಾರು 0.715 ಪೌಂಡ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಿವ್ವಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 43ರಷ್ಟು ಪಾದರಸ ಟರ್ಬೈನ್ ಜನರೇಟರ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 57ರಷ್ಟು ಉಗಿ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ-ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಶಾಖದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ನಿವ್ವಳ kWh [34.8% ದಕ್ಷತೆ] ಗೆ ಸರಾಸರಿ 9800 BTU ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಗಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಿಂತ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವು ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪಾದರಸ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಗಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಪಾದರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಅನಿಲವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ವಾತ ಪಂಪ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಲಿಯಂ ಲೆ ರಾಯ್ ಎಮ್ಮೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿತು ಮತ್ತು 1923 ಮತ್ತು 1950 ರ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಸೇರಿವೆಃ ಹಾರ್ಟ್ಫೋರ್ಡ್, ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್, 1922ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 1.8 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್, 1949ರಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 15 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಕೇರ್ನಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, 20 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪಾದರಸ ಟರ್ಬೈನ್ + 30 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉಗಿ, 1933ರಲ್ಲಿ ಷೆನೆಕ್ಟಾಡಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮೌತ್, ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್, 40 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್, 1950 ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಲೇಖನ 1929, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಂಟು ಪವರ್ ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಲೇಖನ 1942 ಪವರ್ ವಿತ್ ಕ್ವಿಕ್ಸಿಲ್ವರ್ "ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಟರ್ಬೈನ್ ನೌ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪುಟ 40" ಚೀಪರ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಿಕ್ಸಿಲ್ವರ್ "ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಸಿಕ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1929 ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ