Network protector
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಹಿಮ್ಮುಖ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಾಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ; ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷವನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸೇವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಇರುವ ನಗರಗಳ ಡೌನ್ಟೌನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಂತದ ಕೋನವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವಂತಹದ್ದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಕ್-ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಿದಾಗ ತೆರೆಯಲು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್", "ಓಪನ್" ಮತ್ತು "ಕ್ಲೋಸ್" ಎಂಬ ಮೂರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಅನೇಕ ರಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ತೆರೆದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರದ ಹೊರತು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಇತರ ಅನೇಕ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಗ್ರಿಡ್ ಘಟಕಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ 2 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು. ಗ್ರಿಡ್ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಲಬಂಧ ರಕ್ಷಕವು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ರಕ್ಷಣಾ ರಿಲೇ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಘಟಕಗಳು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ; ಕೆಲವು ಜಾಲ ರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ದರ್ಜೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ನೀರು-ನಿರೋಧಕ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ರಿಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ರಿಲೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ/ಸಮಯದ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು (ಎಲಿವೇಟರ್ ಹಾರಿಸುವಿಕೆಯಂತಹವು) ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಘಟಕಗಳು 277/480 ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಘಟಕಗಳು 120/208 ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ (ಸೆಕೆಂಡರಿ) ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ಲೋಡ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರಿಡ್ನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫೀಡರ್ ನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್-ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫೀಡರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅದರ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫೀಡರ್ ಅನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬದಿಯಿಂದ ದೋಷವು 'ಫೀಡ್' ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೂಲಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ, ಆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ರಿಲೇ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ದೋಷವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗದಿಂದ ಪೂರೈಸುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದೋಷವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಜಾಲಗಳನ್ನು ಕೇಬಲ್ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ಫ್ಯೂಸ್ಗಳಂತಹ) ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು 'ಬರ್ನ್ ಕ್ಲಿಯರ್' ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಬೆಸೆಯುವವರೆಗೆ ದೋಷವನ್ನು ಉಳಿಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ದೋಷವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೋಷ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು 120 ವೋಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಲು ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ, ಕೇಬಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಾಗವು ಅತಿಯಾದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು, ಇದು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಜಾಲಬಂಧ ರಕ್ಷಕಗಳು ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಜಾಲಬಂಧ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಗಂಟಲುಗೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ವಾಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. IEEE ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ C57.12.44 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಈಟನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.