Copper cable certification
ತಾಮ್ರದ ತಿರುಚಿದ ಜೋಡಿ ತಂತಿ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ಯಮ ಸಂಘ (ಟಿಐಎ) ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಶನ್ (ಐಎಸ್ಒ) ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಮ್ರದ ಕೇಬಲ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ-ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಡಾಟಾಕಾಮ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟಿಐಎ ಅಥವಾ ಐಎಸ್ಒ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅನುಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಲೀಕರು (ಉದಾ. ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್) ಜಾಲದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷಕನನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಪರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅನುಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಜಾಲಬಂಧ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಎಎನ್ಎಸ್ಐ/ಟಿಐಎ-568.2 ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ಐಎಸ್ಒ/ಐಇಸಿ 11801 ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಐಎ ಮಾನದಂಡವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಕ್ಯಾಟ್ 3, ಕ್ಯಾಟ್ 5ಇ, ಕ್ಯಾಟ್ 6, ಕ್ಯಾಟ್ 6ಎ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ 8) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐಎಸ್ಒ ವರ್ಗಗಳನ್ನು (ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ, ಡಿ, ಇ, ಇಎ, ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ಒಂದು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ವರ್ಗದ ಮಹತ್ವವು ಪಾಸ್/ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಿತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆಃ ಕ್ಯಾಟ್ 3 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) 16 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ಕ್ಯಾಟ್ 5ಇ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ 100 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ನೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಯಾಟ್ 6 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇ 250 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ವರೆಗೆ, ಕ್ಯಾಟ್ 6ಎ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಎ 500 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ವರೆಗೆ, ಕ್ಯಾಟ್ 7 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ 600 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ 7ಎ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಫ್ಎ 1000 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ಮೂಲಕ ಆವರ್ತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ., ಕ್ಯಾಟ್ 8, ಕ್ಲಾಸ್ I, ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ II, 2000 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ಮೂಲಕ ಆವರ್ತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವೈರ್ಮ್ಯಾಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವೈರ್ಮ್ಯಾಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭೌತಿಕ ಅನುಸ್ಥಾಪನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅಸಮರ್ಪಕ ಪಿನ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು, ದೂರದ ತುದಿಯ ನಿರಂತರತೆ, ವಿಭಜಿತ ಜೋಡಿಗಳು, ಅಡ್ಡ ಜೋಡಿಗಳು, ಹಿಮ್ಮುಖ ಜೋಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ತಪ್ಪು-ವೈರಿಂಗ್. ಪ್ರಸರಣ ವಿಳಂಬವು ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದ ಪ್ರಸರಣ ವಿಳಂಬ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಡಿಲೇ ಸ್ಕ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೇಗದ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾದ ತಂತಿ ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸರಣ ವಿಳಂಬದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 100 ಮೀಟರ್ ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ 25 ಮತ್ತು 50 ನ್ಯಾನೊ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಕ್ರರೇಖೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು; 25 ಎನ್ಎಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ 45 ರಿಂದ 50 ಎನ್ಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 80 ಪ್ರತಿಶತದ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತರಂಗವು 100 ಮೀಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು 417 ಮತ್ತು 667 ಎನ್ಎಸ್ ನಡುವೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ನಿಂದ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ತಾಮ್ರದ ಕೇಬಲ್ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಸೇರಿಸುವಿಕೆ ನಷ್ಟ ಒಳಸೇರಿಸುವಿಕೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರೇಖೆಯೊಳಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೇಖೆಯ ದೂರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಲದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ಕೇಬಲ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಕೇಬಲ್ ನಿರೋಧನದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಳಸೇರಿಸುವಿಕೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಸಿಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಸೇರಿಸುವಿಕೆಯ ನಷ್ಟವು ದೂರ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 3 ಡಿಬಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ವೈಶಾಲ್ಯವು ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಲಾಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಸಂಕೇತದ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ (ಡಿಬಿ ಯಲ್ಲಿ). ಸಂಕೇತದ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿರೋಧದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಲಾಸ್ ಓದುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 3 ಜೋಡಿ ತಂತಿಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋದರೆ, ಆದರೆ 4 ಜೋಡಿಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಹಾದುಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್. ಜೆ. 45 ಪ್ಲಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಂಪ್ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂತಿರುಗುವಿಕೆಯ ನಷ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಕೇತದ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಿಟ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯರ್-ಎಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಸ್ಟಾಕ್ (ನೆಕ್ಸ್ಟ್) ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್-ಜೋಡಿ ಕೇಬಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯರ್-ಎಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಸ್ಟಾಕ್ (ನೆಕ್ಸ್ಟ್) ಎಂಬುದು ಒಂದು ತಂತಿ ಜೋಡಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ತಂತಿ ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಬಲ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್-ಸೋರ್ಸ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ರವಾನೆಯಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಬಲ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ವೈಶಾಲ್ಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಡಿಬಿ ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಹರಡುವ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಲಿಪಶು ತಂತಿಯ ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟರ್/ಜನರೇಟರ್ನಿಂದ 30 ಮೀಟರ್ (ಸುಮಾರು 98 ಅಡಿ) ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ರಾಸ್ಸ್ಟಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ (ಐ. ಇ. ಇ. ಇ. <ಐ. ಡಿ. 1> ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನದು) ಬಳಸಲಾಗುವ ಯು. ಟಿ. ಪಿ. ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿವೆ. ಅತಿಯಾದ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ರಾಸ್ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಪವರ್ ಸಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ (ಪಿಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್) ಪವರ್ ಸಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ (ನೆಕ್ಸ್ಟ್) ಎಂಬುದು 3 ತಂತಿ ಜೋಡಿಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಇತರ ತಂತಿ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮವು ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಬಹಳ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಲ್-ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್-ಎಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಸ್ಟಾಕ್ (ELFEXT) ದಿ ಈಕ್ವಲ್-ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್-ಎಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಸ್ಟಾಕ್ (ELFEXT) ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಫಾರ್-ಎಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಸ್ಟಾಕ್ (FEXT) ಅನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಇಎಕ್ಸ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಪರ್ಕದ ರಿಸೀವರ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರೇಖೆಯಲ್ಲಿನ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕ್ರಾಸ್ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, FEXT ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ NEXT ಗಿಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ELFEXT ನಿಂದ ACR-F (ಫಾರ್ ಎಂಡ್ ACR) ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪವರ್ ಸಮ್ ಇಎಲ್ಎಫ್ಇಎಕ್ಸ್ಟಿ (ಪಿಎಸ್ಇಎಲ್ಎಫ್ಇಎಕ್ಸ್ಟಿ) ಪವರ್ ಸಮ್ ಇಎಲ್ಎಫ್ಇಎಕ್ಸ್ಟಿ (ಪಿಎಸ್ಇಎಲ್ಎಫ್ಇಎಕ್ಸ್ಟಿ) ಎಂಬುದು 3 ತಂತಿ ಜೋಡಿಗಳಿಂದ ಎಫ್ಇಎಕ್ಸ್ಟಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಇತರ ತಂತಿ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಮೈನಸ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ನಷ್ಟ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಪಿ. ಎಸ್. ಇ. ಎಲ್. ಎಫ್. ಇ. ಎಕ್ಸ್. ಟಿ ಯಿಂದ ಪಿ. ಎಸ್. ಎ. ಸಿ. ಆರ್-ಎಫ್ (ಫಾರ್ ಎಂಡ್ ಎ. ಸಿ. ಆರ್) ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್-ಟು-ಕ್ರಾಸ್ಸ್ಟಾಕ್ ಅನುಪಾತ (ಎಸಿಆರ್) ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್-ಟು-ಕ್ರಾಸ್ಸ್ಟಾಕ್ ಅನುಪಾತ (ಎಸಿಆರ್) ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಡೆಸಿಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಡಿಬಿ) ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ (ಸ್ವೀಕರಿಸುವ) ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಾಸ್ಸ್ಟಾಕ್ಗಿಂತ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಸಿಆರ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಎಸಿಆರ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕನಿಷ್ಠ ಹಲವಾರು ಡೆಸಿಬಲ್ಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಎಸಿಆರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೋಷಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಎ. ಸಿ. ಆರ್. ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆಯೂ ಸಹ ಬಿಟ್ ದೋಷದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎ. ಸಿ. ಆರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನ್-ಶೀಲ್ಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಜೋಡಿ (ಯುಟಿಪಿ) ಕೇಬಲ್ನಿಂದ ಶೀಲ್ಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಜೋಡಿಗೆ (ಎಸ್ಟಿಪಿ) ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಪವರ್ ಸಮ್ ಎ. ಸಿ. ಆರ್. (ಪಿ. ಎಸ್. ಎ. ಸಿ. ಆರ್.) ಪವರ್ ಸಮ್ ಎ. ಸಿ. ಆರ್. (ಪಿ. ಎಸ್. ಎ. ಸಿ. ಆರ್.) ಅನ್ನು ಎ. ಸಿ. ಆರ್. ನಂತೆಯೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಿ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸಿ ಲೂಪ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಸಂಪರ್ಕದ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಒಂದು ತಂತಿ ಜೋಡಿಯ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಬಲ್ನ ಉದ್ದದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸಿ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈಥರ್ನೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಓಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ಕೇಬಲ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಕೇಬಲ್ನ ಉದ್ದದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷಕ ನಿರಂತರತೆ ಪರೀಕ್ಷಕ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಐಎಸ್ಒ/ಐಇಸಿ 11801: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಗ್ರಾಹಕ ಆವರಣಗಳಿಗೆ ಜೆನೆರಿಕ್ ಕೇಬಲಿಂಗ್ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ಯಮ ಸಂಘ (ಟಿಐಎ) ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕೇಬಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಭಾಗ 1: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು (ಎಎನ್ಎಸ್ಐ/ಟಿಐಎ/ಇಐಎ-568-B.1-2001) ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ಯಮ ಸಂಘ (ಟಿಐಎ) ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕೇಬಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಭಾಗ 2: ಸಮತೋಲಿತ ತಿರುಚಿದ ಜೋಡಿ ಘಟಕಗಳ ಅನುಬಂಧ 1 4-ಜೋಡಿ 100 ಓಮ್ ವರ್ಗ 6 ಕೇಬಲಿಂಗ್ (ಎಎನ್ಎಸ್ಐ/ಟಿಐಎ/ಇಐಎ-568-B.2-1-2002) ಗಾಗಿ ಪ್ರಸರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ತಂತಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೇಬಲ್ಗಳು