Gas detector
ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ ಶೋಧಕವು ಸೋರಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹೊರಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನವರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತಹ ಸಾವಯವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಅನೇಕ ಅನಿಲಗಳಿವೆ. ಅನಿಲ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ದಹನಶೀಲ, ಸುಡುವ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಕದಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತೈಲ ರಿಗ್ಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಸಂವೇದಕಗಳಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೃಶ್ಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಂವೇದಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಶ್ರವ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್, ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲುಷಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಖನನ, ನೆಲಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂವೇದಕಗಳಲ್ಲಿ ದಹನಶೀಲ ಅನಿಲ ಸಂವೇದಕಗಳು, ದ್ಯುತಿ ಅಯಾನೀಕರಣ ಶೋಧಕಗಳು, ಅತಿಗೆಂಪು ಬಿಂದು ಸಂವೇದಕಗಳು, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಿಲ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್-ಆಕ್ಸೈಡ್-ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ (ಎಂಓಎಸ್) ಸಂವೇದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅತಿಗೆಂಪು ಚಿತ್ರಣ ಸಂವೇದಕಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು, ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕಾಗದದ ತಿರುಳು ಗಿರಣಿಗಳು, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹಜ್ಮತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ-ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಒಳಾಂಗಣ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಪತ್ತೆ ವಿಧಾನಗಳು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳ ಮೊದಲು, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ವಿಧಾನಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಿಖರವಾದ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದವು. 19ನೇ ಮತ್ತು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅನಿಲಗಳಾದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನರಿಗಳನ್ನು ಸುರಂಗಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾನರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಹಾಡುವ ಹಕ್ಕಿ, ಹಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ, ಗಣಿಗಾರರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅನಿಲ ಶೋಧಕವೆಂದರೆ ಜ್ವಾಲೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೀಪ (ಅಥವಾ ಡೇವಿ ದೀಪ) ಇದನ್ನು 1815 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸರ್ ಹಂಫ್ರಿ ಡೇವಿ ಅವರು ಭೂಗತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ (ಫೈರ್ಡ್ಯಾಂಪ್) ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಜ್ವಾಲೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೀಪವು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾದ ತೈಲ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ದೀಪಗಳಿಂದ ಉರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಗಾಜಿನ ತೋಳಿನೊಳಗೆ ಜಾಲರಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜ್ವಾಲೆಯ ಎತ್ತರವು ಮೀಥೇನ್ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು (ಹೆಚ್ಚಿನ) ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯನ್ನು (ಕಡಿಮೆ) ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ, ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೀಪಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅನಿಲ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಆಧುನಿಕ ಯುಗವು Dr.Oliver ಜಾನ್ಸನ್ನ ವೇಗವರ್ಧಕ ದಹನ (LEL) ಸಂವೇದಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ 1926-1927 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ (ಈಗ ಚೆವ್ರಾನ್) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಇಂಧನ ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದಹನಶೀಲ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1926ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾದರಿ ಎ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ "ವಿದ್ಯುತ್ ಆವಿ ಸೂಚಕ" ಮೀಟರ್ 1927ರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಬಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅನಿಲ ಪತ್ತೆ ಕಂಪನಿ, ಜಾನ್ಸನ್-ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ (ಅಥವಾ ಜೆ-ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್) ಅನ್ನು 1928 ರಲ್ಲಿ ಪಾಲೊ ಆಲ್ಟೊ, ಸಿಎಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಆಲಿವರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಜೆ-ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೆ-ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನಿಲ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ "ಪ್ರಥಮ" ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಒಯ್ಯಬಹುದಾದಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಒಯ್ಯಬಹುದಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಶೋಧಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದಹನಶೀಲ ಅನಿಲಗಳು/ಆವಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಎರಡನ್ನೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲ ಮೊದಲ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಾಧನವೂ ಸೇರಿದೆ. 1980 ಮತ್ತು 1990ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮನೆಯ ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಶೋಧಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೊದಲು, ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಕಾಗದದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು, ಅದು ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅನಿಲಗಳ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಅನೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅನಿಲ ಸಂವೇದಕಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನಿಲ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇಡಿಕೆ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅನಿಲ ಸಂವೇದಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನಿಲ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳ ಅಲಾರ್ಮ್ಗಳು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೂಲತಃ, ಒಂದೇ ಅನಿಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಧುನಿಕ ಘಟಕಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಷಕಾರಿ ಅಥವಾ ದಹನಶೀಲ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಹೊಸ ಅನಿಲ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಘಟಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ಮೆಟಲ್-ಆಕ್ಸೈಡ್-ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ (ಎಂಓಎಸ್) ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚಿನ ಎಂ. ಓ. ಎಸ್ ಅನಿಲ ಸಂವೇದಕವನ್ನು 1990ರಲ್ಲಿ ಜಿ. ಸ್ಬೆರ್ವೆಗ್ಲೇರಿ, ಜಿ. ಫಾಗ್ಲಿಯಾ, ಎಸ್. ಗ್ರೋಪೆಲ್ಲಿ, ಪಿ. ನೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎ. ಕಮಂಜಿ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಎಂಓಎಸ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಅನಿಲ ಶೋಧಕಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅನಿಲ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು (ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ, ವೇಗವರ್ಧಕ, ದ್ಯುತಿ ಅಯಾನೀಕರಣ, ಅತಿಗೆಂಪು, ಇತ್ಯಾದಿ). ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ರೂಪ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆಃ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಟ್/ಹಾರ್ನೆಸ್ನ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಅನಿಲ ಆವಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಅವು ಅಲಾರಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನುಗುವ ದೀಪಗಳಂತಹ ಶ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಗೋಚರ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಲ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯ ಅನಿಲ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾವರ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಂತಹ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ವಾಧೀನ (ಎಸ್ಸಿಎಡಿಎ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ರಂಧ್ರಗಳುಳ್ಳ ಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲವು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನಿಲದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನಿಲ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ರಂಧ್ರಗಳ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸರಣ ತಡೆಗೋಡೆಯು ಭೌತಿಕ/ಯಾಂತ್ರಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂವೇದಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಆರಂಭಿಕ ಶೋಧಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂವೇದಕಗಳು ನಾಶಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊದಲು ಕೇವಲ 1-2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು, ಅನಿಲ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಭೂಗತ ಅನಿಲ ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವರ್ಧಕ ಮಣಿ ವೇಗವರ್ಧಕ ಮಣಿ (ಪೆಲ್ಲಿಸ್ಟರ್) ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಫೋಟ ಮಿತಿ (ಎಲ್ಇಎಲ್) ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಸ್ಫೋಟ ಮಿತಿ (ಯುಇಎಲ್) ನಡುವೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ದಹನಶೀಲ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಣಿಗಳು ವ್ಹೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಎದುರು ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಮಣಿ ಒಂದು ವೇಗವರ್ಧಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ದಹನಶೀಲ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಣಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಎಲ್ಲಾ ದಹನಶೀಲ ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯ ಅನಿಲವು ಸಿಂಟರ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರಿಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದಹನಶೀಲ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದಾಗ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆಲ್ಲಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಹನಶೀಲ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಸಿಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ನೂರು ಪಿಪಿಎಂನಿಂದ ಕೆಲವು ಪರಿಮಾಣದ ಶೇಕಡಾವಾರುವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂವೇದಕಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಶತ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಲಿಕೋನ್ಗಳು, ಖನಿಜ ಆಮ್ಲಗಳು, ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ವಿಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಡೆಯಬಹುದು. ಫೋಟೋ ಅಯೋನೈಸೇಶನ್ ಫೋಟೋ ಅಯೋನೈಸೇಶನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು (ಪಿಐಡಿಗಳು) ಮಾದರಿ ಅನಿಲದಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಅಯಾನೀಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಫೋಟಾನ್-ಶಕ್ತಿಯ ಯುವಿ ದೀಪವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಸಂಯುಕ್ತವು ದೀಪದ ಫೋಟಾನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಯಾನೀಕರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಹವು ಸಂಯುಕ್ತದ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೀಪದ ಫೋಟಾನ್ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 10.0 eV, 10.6 eV ಮತ್ತು 11.7 eV ಸೇರಿವೆ; ಪ್ರಮಾಣಿತ 10.6 eV ದೀಪವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 11.7 eV ದೀಪವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಶತಕೋಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ (ಪಿಪಿಬಿ) ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ಭಾಗಗಳ (ಪಿಪಿಎಂ) ವರೆಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ವರ್ಗಗಳೆಂದರೆಃ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ಗಳು; ಒಲೆಫಿನ್ಗಳು, ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, ಅಮೈನ್ಗಳು, ಕೀಟೋನ್ಗಳು, ಈಥರ್ಗಳು, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಗಳು; ಸಾವಯವ ಎಸ್ಟರ್ಗಳು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಳು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳು; ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ಫಾಸ್ಫೈನ್ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು. ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಖನಿಜ ಆಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಪಿಐಡಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸರಳತೆ; ಮುಖ್ಯ ಮಿತಿಯೆಂದರೆ ಮಾಪನಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಜೀನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯುಟಾಡೀನ್ನಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪೂರ್ವ-ಶೋಧಕ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಿಐಡಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ, ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಚಿಕಣಿ ಬಟ್ಟೆ-ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಪಿಐಡಿಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಹಜ್ಮತ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ (ಐಆರ್) ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ; ಸಂವೇದಕ ಕಿರಣದ ಶಕ್ತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನಿಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಸುಮಾರು 4.2-4.5 μm ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗಿನ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಈ ಎರಡು ತರಂಗಾಂತರಗಳ ನಡುವಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಲದ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂವೇದಕವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅದನ್ನು ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಿ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನಂತಹ ಇತರ ಅತಿಗೆಂಪು ಸಕ್ರಿಯ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಐಆರ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ-ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು, ಅನಿಲ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಅನಿಲಗಳು ಇರುವ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಗವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಐಆರ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಂವೇದಕವು ವಾಹನದ ನಿಷ್ಕಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಸಹಜ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ವಾಹನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಸಂವೇದನೆಗಾಗಿ, ಐಆರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಅನಿಲದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆಯ ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಐಆರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಪಟಲದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಅನಿಲಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಣಪಟಲದ ಸಹಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದವುಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಅನಿಲದ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಮೆಟಲ್-ಆಕ್ಸೈಡ್-ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ (ಎಂಓಎಸ್) ಸಂವೇದಕಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಂವೇದಕಗಳು, ಅನಿಲವು ಸಂವೇದಕದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಟಿನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅರೆವಾಹಕ ಸಂವೇದಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿತ ಅನಿಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂವೇದಕದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೆ. ಓ. ಎಂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 1 ಪ್ರತಿಶತ ಮೀಥೇನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ಕೆ. ಓ. ಎಂ. ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿರೋಧದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನಿಲದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಮ್ಲಜನಕ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆವಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅರೆವಾಹಕ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರೆವಾಹಕ ಸಂವೇದಕಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯೆಂದರೆ ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಂವೇದಕಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ರೀಥ್ಅಲೈಜರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂವೇದಕವು ಅನಿಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅದರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅರೆವಾಹಕ ಸಂವೇದಕಗಳು ಅತಿಗೆಂಪು ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಓಎಸ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲವು. 1990ರ ದಶಕದಿಂದ, ಎಂಓಎಸ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಅನಿಲ ಶೋಧಕಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಎಂಓಎಸ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಬಹುಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ, ತೇವಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಸಂವೇದನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತವೆ. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ವತಃ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲ. ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅನಿಲವು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದ (ಸೋರಿಕೆ) ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪರಿಸರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅವರು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯು 25 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ ನಿಂದ 10 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ವರೆಗಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಂವೇದಕಗಳು ಈ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು 20 ಹೆರ್ಟ್ಝ್ ನಿಂದ 20 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ ವರೆಗಿನ ಶ್ರವ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ವಿಚಲನ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಶೋಧಕಗಳು ಅನಿಲದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಧನವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿಲದ ಸೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಶಬ್ದದ ಮಟ್ಟವು ಅನಿಲದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೋರಿಕೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಅನಿಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶೋಧಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲಾಚೆಯ ಮತ್ತು ಕಡಲಾಚೆಯ ತೈಲ/ಅನಿಲ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಅನಿಲ ಸಂಕೋಚಕ ಮತ್ತು ಮೀಟರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಅನಿಲ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರಾಂಗಣ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅನಿಲ ಸಂವೇದಕಗಳು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲಿಮರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನಿಲ ಅಣುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ಗಳಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಸಿಸಿಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಲ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಎರಡು ರೂಪ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪೋರ್ಟಬಲ್ಗಳು ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ದ್ವಿ-ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಮಾಸಿಕ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ "ಬಂಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ" ಆಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಅನಿಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯು. ಎಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ಓ. ಎಸ್. ಎಚ್. ಎ.) ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮರು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಚಾಲೆಂಜ್ (ಬಂಪ್) ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿ/ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಅದು ತಯಾರಕರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಬಲವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅನಿಲದ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಒಡ್ಡುವುದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ದ್ರವ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಹಾಗೇ ಇವೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮೂಲ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಅನಿಲ/ನಿಯಂತ್ರಕ/ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೆದುಗೊಳವೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಲ ಶೋಧಕದೊಂದಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 2,500 ಪರೀಕ್ಷಿಸದ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 1 ಅನಿಲದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬಂಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ/ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಅನಿಲ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯ ಅನಿಲ ಮಾನಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರವರೂಪದ ಸಾರಜನಕ (ಎಲ್ಎನ್2), ದ್ರವರೂಪದ ಹೀಲಿಯಂ (ಎಚ್ಇ) ಮತ್ತು ದ್ರವರೂಪದ ಆರ್ಗಾನ್ (ಆರ್) ನಂತಹ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಡವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು (ಒ2) ಸೀಮಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು. ಆಮ್ಲಜನಕದ ತ್ವರಿತ ಇಳಿಕೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅನಿಲ ಮಾನಿಟರ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಎಂಆರ್ಐ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಔಷಧೀಯ, ಅರೆವಾಹಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಾನಿಟರ್ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಅನಿಲದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಭಾಗವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಂವೇದಕಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನೈಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಥವಾ ರೀಬ್ರೀಥರ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಭಾಗಶಃ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲೂಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡುವ ಉಸಿರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೈವಿಕ ಅವನತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲದ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜ್ವಾಲೆಯ ಅಯಾನೀಕರಣ ಶೋಧಕ, ಅರೆವಾಹಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್, ಫೋಟಾನಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಳು). ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಮಿತಿಯಾದ 25 ಪಿಪಿಎಂ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಮಿತಿಯಾದ 0.1% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಹನಶೀಲ ವೇಗವರ್ಧಕ ಮಣಿ ಸಂವೇದಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂವೇದಕ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಓಪನ್ ಪಾತ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಇತರ ಜ್ವಾಲೆಯ ಅಯಾನೀಕರಣ ಶೋಧಕ ನಾನ್ಡಿಸ್ಪೆರ್ಸಿವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸಂವೇದಕ ಫೋಟಿಯೋ ಅಯಾನೀಕರಣ ಶೋಧಕ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಂವೇದಕ ಕೋಶ ವೇಗವರ್ಧಕ ಸಂವೇದಕ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅರೆವಾಹಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಲರಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪೀಜೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂವೇದಕ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ ಶೋಧಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಿಲ ಸಂವೇದಕ ಮನೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಆದರೆ ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ, ಬಣ್ಣರಹಿತ ಅನಿಲವಾಗಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು US $20-60 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಪ್ರೊಪೇನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಬ್ಯುಟೇನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ದಹನಶೀಲ ಅನಿಲದಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಸುಡುವ ಅನಿಲ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು US $35-100 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ನ ವಿ. ಟಿ. ಟಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಮಿನಿಗಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮುದಾಯವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಫೋಟೊನಿಕ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಅನಿಲ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ-ದರ್ಜೆಯ ಅನಿಲ ಶೋಧಕಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಉಪಕರಣಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂವೇದಕ ಸಂವೇದಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬ್ರೂಯರ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಬೆಕರ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಡೆಪ್ರೆಜ್, ಜೆ, ಡ್ರೋಪ್, ಇ, ಷ್ಮೌಚ್, ಎಚ್. (1979) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ 4141800: ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ. ಫೆಬ್ರವರಿ 27,2010ರಂದು, http://www.freepatentsonline.com/4141800.html ಫಿಗಾರೊ ಸಂವೇದಕದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. (2003). ಟಿ. ಜಿ. ಎಸ್. ಸಂವೇದಕಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ. ಪಡೆದದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 28,2010, ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ಎಡಾಫಿಕ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಅನಿಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದ