Power system simulation
ವಿನ್ಯಾಸ/ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ನೈಜ-ಸಮಯದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಕರಣೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಜಾಲದ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ನ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆಃ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಯೋಜನೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಉದಾ. ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ). ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇಖೀಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಗಳಂತಹ ಗಣಿತದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್-ಹರಿವಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ದೋಷ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಂತಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯುತ ತಂತಿಗಳಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ. ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದೋಷವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರಿಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಸ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಠಾತ್ ಲೋಡ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿನ ಜನರೇಟರ್ಗಳ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತದಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತರಂಗರೂಪದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನಂತಹ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಹೊರೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ವಿರೂಪತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೋಡ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸ್ಥಾವರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್-ಹರಿವಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ; ಆರ್ಥಿಕ ರವಾನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಯುಟಿಲಿಟಿ-ಸ್ಕೇಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳವರೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪವರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಿವೆ. ಲೋಡ್ ಹರಿವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಜಾಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಲೋಡ್-ಹರಿವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೋಪೋಲಜಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳು, ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಲೋಡ್-ಫ್ಲೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಗಳಿಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಂತಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಘಟಕಗಳ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಹೊರೆಗಳಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಿತಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೇಬಲ್ನ ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಬಲ್ ಬಂಡ್ಲಿಂಗ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ-ವಿದ್ಯುತ್ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಲೋಡ್-ಫ್ಲೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಿತವ್ಯಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬಹು-ಹಂತದ ಇನ್ಫೀಡ್ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಲರಿ ಜಾಲಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಲೋಡ್-ಹರಿವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೋಡ್-ಫ್ಲೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೋಟಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಅಥವಾ ನಿಲುಗಡೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ನೊಳಗಿನ ಉಪಕರಣಗಳ ನಿಗದಿತ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ನಿಲುಗಡೆಗಳ ತನಿಖೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಲೋಡ್-ಫ್ಲೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಹಾಯಕವಾದ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಕರೆಂಟ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೋಷಗಳು ಮೂರು-ಹಂತದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಒಂದು-ಹಂತದ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್, ಎರಡು-ಹಂತದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಎರಡು-ಹಂತದ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್, ಒಂದು-ಹಂತದ ಬ್ರೇಕ್, ಎರಡು-ಹಂತದ ಬ್ರೇಕ್ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ದೋಷಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದುಃ ದೋಷದ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಮಾಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನೆಲದ ದೋಷದ ಅವಶೇಷ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ರಿಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅನುಕರಣೆಯ ಗುರಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಪ-ಸೆಕೆಂಡ್ನಿಂದ ಹಲವಾರು ಹತ್ತಾರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು. ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಅಡಚಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮರವು ಓವರ್ಹೆಡ್ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಅದರ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆ ರೇಖೆಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ಗಳ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆಃ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಜನರೇಟರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ (ಗವರ್ನರ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಇತ್ಯಾದಿ). ನಿಯತಾಂಕಗಳು, ಪ್ರತಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣ, ಟ್ಯಾಪ್-ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು, ಸ್ವಿಚ್ ಷಂಟ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರ್ಗಳು, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿತರಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನಗಳ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು, ರಿಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಶೆಡಿಂಗ್ನಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಗ್ರಿಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಸಮಯವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಡಚಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಇಎಂಎ ವಕ್ರರೇಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 1. ಈ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಿರತೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಘಟಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದ ರವಾನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದುಃ ಪರಮಾಣು ಉಷ್ಣ (ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಅನಿಲ, ಇತರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು) ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ (ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ಗಾಳಿ, ತರಂಗ-ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರದ ಅಸ್ಥಿರಗಳೆಂದರೆಃ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಟ್ಟ (ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವಳಿ {0,1} ಆಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಹಲವಾರು ಸಂಕೀರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆಃ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಟ್ಟ ಘಟಕವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಏರುವ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ; ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗದ ಗಣಿತದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಸಿ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು ಉಷ್ಣ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ (ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಸರಳವಾದ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮಿತಿಗಳು) ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಿರತೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಯುನಿಟ್ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ರವಾನೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಸಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿನ ಹರಿವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಸಿ ಲೈನ್ ಹರಿವುಗಳು ಉಷ್ಣ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಇವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭದ್ರತಾ-ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ (ಎಸ್ಸಿಒಪಿಎಫ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಸರಣ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಶದ ನಷ್ಟದಂತಹ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಘಟಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಭದ್ರತಾ-ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಘಟಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು (ಎಸ್ಸಿಯುಸಿ) ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ (ಒಪಿಎಫ್) ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಃ ಇಲ್ಲಿ ಯು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ, x ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 0 ಅಸ್ಥಿರವು ಪೂರ್ವ-ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್. ಸಿ. ಓ. ಪಿ. ಎಫ್. ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಮಾನತೆಯ ನಿರ್ಬಂಧದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯುತ್-ಹರಿವಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ k ಎಂಬುದು k ನೇ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಃ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಃ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ/ಮೃದುವಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮೀಸಲು ಮಿತಿಗಳಂತಹ ಇತರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಸರಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೈಜ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಯಸಬಹುದು. ಸಂಭವನೀಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ನಂತಹ ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವಿನ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನಗಳು ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೈನ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮಾದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ವಿಧಾನ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಘಟಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಅಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಿದ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಲೋಡ್ ಹರಿವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಒಂದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆಃ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ದಕ್ಷತೆ (ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದರ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಗದಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಃ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೆಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಿಗದಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಂಸಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಾಪಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಳಕೆಯು ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಎಸ್. ಆರ್. ಎಂ. ಸಿ. ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್. ಆರ್. ಎಂ. ಸಿ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2001ರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ). ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಕರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆಃ ಕೋರ್ನೋಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಉಳಿದ ಪೂರೈಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿವಿಧ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪೂರೈಕೆ-ಬೇಡಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹು-ವರ್ಷದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಗದು ಹರಿವು ಮತ್ತು ಒಪಿಎಫ್/ಯುಸಿ (ಯುನಿಟ್ ಬದ್ಧತೆ) ಯ ಸರಳೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದುಃ ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಜನರೇಷನ್-ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕೋ-ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಹ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸವಾಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರಣೆಯು ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಎಂಎಪಿಎಸ್ (ಮಲ್ಟಿ-ಏರಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್) ಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಎಫ್ಇಆರ್ಸಿ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆರ್ಟಿಒ ಮತ್ತು ಐಎಸ್ಒ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಗಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ರವಾನೆ ಹಂತಕ್ಕೂ (5 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ) ಬಳಸಬಹುದು. ಎ. ಬಿ. ಬಿ. ಯ PROMOD ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಐಎಸ್ಒ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಒ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಂ. ಎ. ಆರ್. ಎಸ್. (ಮಲ್ಟಿ-ಏರಿಯಾ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್) ಎಂಬ ಜಿಇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.1 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಲೋಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಷ್ಟ (ಎಲ್ಒಎಲ್ಇ)). ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಎಫ್ (ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಫ್ಲೋ) ಎಂಬ ಜಿಇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಪಿಎಸ್ಎಸ್ಇ (ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್) ಎಂಬ ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಿಂಕಲ್ (ಸೀಮೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್) ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಕ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಅನಲೈಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ಇಟಿಎಪಿ) ಆರ್ಟಿಒಗಳು ಮತ್ತು ಐಎಸ್ಒಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಯೋಜನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಲೋಡ್ ಹರಿವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ