Stonebridge Park power station
ಸ್ಟೋನ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು ವೆಂಬ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದು 1914 ರಿಂದ 1967 ರವರೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಯೂಸ್ಟನ್ ನಿಂದ ವ್ಯಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು. ಇತಿಹಾಸ ಸ್ಟೋನ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆಯು ಯುಸ್ಟನ್ ನಿಂದ ವ್ಯಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ ಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ರೈಲ್ವೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಲು 1913-14 ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿತು, ನಂತರ ಉಪನಗರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ತರುವಾಯ ಇದನ್ನು ಲಂಡನ್, ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ರೈಲ್ವೆ (1923-47) ಒಡೆತನದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು 1948ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾರಿಗೆ ಆಯೋಗದ ಲಂಡನ್ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶ, ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಲ್ವೆ (1963-67) ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟೋನ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1967ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಮೂಲತಃ 1913-14 ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತೆ, ಸ್ಥಾವರವು 20 ಬ್ಯಾಬ್ಕಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಕಾಕ್ಸ್ ವಾಟರ್-ಟ್ಯೂಬ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದು ಐದು ಟರ್ಬೈನ್-ಚಾಲಿತ 3-ಹಂತದ ಆವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಹಬೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಟರ್ಬೈನ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೀಮೆನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 25 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು; 11 ಕೆವಿ, 25 ಹರ್ಟ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಮರದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಅವುಗಳ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಗಂಟೆಗೆ 3.5 ದಶಲಕ್ಷ ಗ್ಯಾಲನ್ಗಳಾಗಿತ್ತು (0.442 m3/s). 500 ಅಡಿ (152 ಮೀ) ಆಳದ ಆರ್ಟಿಸಿಯನ್ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಮೇಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಕೊಳವೂ ಇತ್ತು. ಪಕ್ಕದ ರೈಲ್ವೆಯ ಬದಿಯ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಲ್ದಾಣವು ಎರಡು ಚಿಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸೈಡ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಲವಾರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು; ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮೂರು ಆರು-ಹಂತದ ರೋಟರಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಏಕ-ಹಂತದ ಸ್ಥಿರ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥಾಮ್ಸನ್-ಹೂಸ್ಟನ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ವಾಹಕ ಹಳಿಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯದ ಹಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಳಿಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದವು. 1935 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು 50 Hz ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. 1946ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು 85,330 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು. ಕಳುಹಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊರೆ 22.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್, ಹೊರೆ ಅಂಶವು ಶೇಕಡಾ 43.3 ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ದಕ್ಷತೆಯು ಶೇಕಡಾ <ಐಡಿ1 ಆಗಿತ್ತು. 1957ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು ಒಟ್ಟು ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ 3,15,000 ಪೌಂಡ್/ಗಂ (40 ಕೆ. ಜಿ/ಸೆ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಐದು ಚೈನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು 1 x 20 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್, 1 x 18 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು 1 x 0.2 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಬೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದವು. ಗರಿಷ್ಠ ಲೋಡ್ 27 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೋನ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಆಕ್ಟನ್ ಲೇನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 22 ಕೆವಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಆಕ್ಟನ್ ಲೇನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ನೀಸ್ಡೆನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು-ಉರಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಲಂಡನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು