Armoured cable
ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಕೇಬಲ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಕೇಬಲ್ (ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎ) ಎಂದರ್ಥ, ಇದು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಾರ್ಡ್-ವೇರ್ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 11 ಕೆವಿ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು 33 ಕೆವಿ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭೂಗತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಡಕ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಾಕವಚಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಸಂವಹನ ಕೇಬಲ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎ. ಕೇಬಲ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದುಃ ವಾಹಕಃ ಸರಳವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಎಸ್ ಇಎನ್ 60228:2005 ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ತಾಮ್ರದ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ) ನಿರೋಧನಃ ಕ್ರಾಸ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ (ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ಪಿಇ) ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರೋಧನವು ವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಃ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ (ಪಿವಿಸಿ) ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಬಲ್ನ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಾಕವಚಃ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿಯ ರಕ್ಷಾಕವಚವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕೇಬಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು, ನೇರವಾಗಿ ಹೂಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಥವಾ ಭೂಗತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ("ಅರ್ಥ್ ವೈರ್") ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೋಶಃ ಕಪ್ಪು ಪಿವಿಸಿ ಕೋಶವು ಕೇಬಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎ ಕೇಬಲ್ನ ಪಿವಿಸಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಎಸ್ 5467 ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಇಸಿ 60502 ಎರಡರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎ. ಬಿ. ಎಸ್. 5467 ಕೇಬಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎ. ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈನ್ಸ್ ಕೇಬಲ್, ಆರ್ಮರ್ಡ್ ಕೇಬಲ್, ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಲೆಟ್ ಆರ್ಮರ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು 6381ವೈ, ಎನ್ವೈಸಿವೈ, ಎನ್ವೈವೈ-ಜೆ ಮತ್ತು 6491ಎಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಕೇಬಲ್ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿಯ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಕೇಬಲ್ನ ಮಲ್ಟಿಕೋರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಕೋರ್ ಕೇಬಲ್, ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಬಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು (ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಎ) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯಸ್ಕಾಂತವಲ್ಲದದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಕೋರ್ ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಕ್ಷಾಕವಚದ ಬಳಕೆ ಕೇಬಲ್ನಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಬಳಸುವುದು (ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸಿಪಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕಾರ್ಯ) ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಉದ್ಯಮದೊಳಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಬಲ್ನೊಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಿಪಿಸಿ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲೈನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ಕೋರ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಮತ್ತು ಸಿಪಿಸಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಮೂರು ಕೋರ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಭೂಮಿಯ ತಂತಿಯನ್ನು ಸಿಪಿಸಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೇಬಲ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಕ್ಷಾಕವಚದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ವಾಹಕತೆಯು (ಕೇಬಲ್ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಬಹುಪಾಲು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಕೆ ವೈರಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಸಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಕ್ಷಾಕವಚವು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿವೆ. ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎ. ಬಿಎಸ್ 6724 ಕೇಬಲ್ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎ. ಕೇಬಲ್ನ ನಿರ್ಮಾಣವು ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎ. ಬಿ. ಎಸ್. 6724 ಕೇಬಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಲೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಝೀರೋ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ (ಎಲ್. ಎಸ್. ಝಡ್. ಎಚ್.) ಸಮಾನವಾದ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. 1987ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಂಕಿಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಲಂಡನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸ್ಝೆಡ್ಎಚ್ ಕವಚವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಯಿತು-ಹಲವಾರು ಸಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯ ಉಸಿರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಲ್ಎಸ್ಝೆಡ್ಎಚ್ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡ ಸುತ್ತುವರಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಎಸ್ 6724ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಕೇಬಲ್ ಬಿಎಸ್ 6724-ಎಲ್ಎಸ್ಝೆಡ್ಎಚ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಎಸ್ಝೆಡ್ಎಚ್ ಕೋಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಸಂವಹನ ಕೇಬಲ್ಗಾಗಿ ಆರ್ಮರ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ದೂರಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತಿಯ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ನಂತರ ಉಕ್ಕಿಗೆ ಬದಲಾದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು 1851ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಕಂಪನಿಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್, ಮತ್ತು ನಂತರ, ದೂರವಾಣಿ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿದವು. ಆಧುನಿಕ ಕೇಬಲ್ಗಳು ತಾಮ್ರದ ಕೋರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. 1988ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಟಿಎಟಿ-8 ಆಗಿತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ