Steam generator (nuclear power)
ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಕವು (ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ('ಎನ್. ಎಸ್. ಆರ್. ಪಿ')) ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಉಗಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ಶೀತಕ ಕುಣಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ನೀರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೀತಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕುದಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೀತಕವನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ ಮೂಲಕ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಂತರ ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಶಾಖವನ್ನು (ಲೋಹದ ಮೂಲಕ ವಹನದ ಮೂಲಕ) ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ನೀರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಕುದಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆರ್. ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು (ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್) ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೀತಕವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಉಗಿ ಉಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಂದು ಅನನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೋರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೀತಕ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹರಿವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೆಂದರೆಃ ಆಮ್ಲಜನಕ-16ರ ಪರಮಾಣು 1 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾರಜನಕ-16 ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಜನಕ-16 7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅರ್ಧ-ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆಮ್ಲಜನಕ-16 ಗೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ ಗಾಮಾ ಕಿರಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು 7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅರ್ಧ-ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆರ್. ನಲ್ಲಿ, ನೀರು ತನ್ನ ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಉಗಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರೇಡಿಯೋಐಸೋಟೋಪ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಗಾಮಾ ವಿಕಿರಣ ಎಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಾನವರು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್ನ ಟರ್ಬೈನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆರ್. ನಲ್ಲಿ, ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೀತಕ ನೀರನ್ನು ಉಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ದ್ವಿತೀಯಕ ಶೀತಕದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ನ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಗಿ ಸ್ಥಾವರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್-ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವರಣೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ಗಳಿವೆ; ಪ್ರತಿ ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು 800 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ 3,000 ರಿಂದ 16,000 ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸುಮಾರು ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕುದಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಶೀತಕವನ್ನು (ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು) ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ ಮೂಲಕ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಪರಿಚಲನೆಯ ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಶೀತಕ ಪಂಪ್ಗಳಿಂದ ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಬದಿಯ ಮೂಲಕ ಶೀತಕವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೂಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಕದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಚಿಪ್ಪಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸುತ್ತದೆ (ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ). ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೂಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ದ್ವಿತೀಯ-ಬದಿಯ ಹಬೆಯನ್ನು ಟರ್ಬೈನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಿಯನ್ನು ತರುವಾಯ ತೃತೀಯ ಲೂಪ್ನಿಂದ ತಂಪಾಗುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಘನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೃತೀಯ ಹಂತದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ನೀರನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಗೋಪುರಗಳಿಗೆ ಮರುಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹಬೆಯನ್ನು ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶಾಖವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನದಿ, ಸರೋವರ ಅಥವಾ ಸಾಗರವು ಒಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಹಂತದ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ನೀರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. CANDU ವಿನ್ಯಾಸದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಭಾರೀ ನೀರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದ್ರವವು ಭಾರೀ ನೀರು. ರಷ್ಯಾದ ಬಿ. ಎನ್-600 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಂತಹ ದ್ರವ ಲೋಹದ ತಂಪಾಗುವ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸೋಡಿಯಂನಂತಹ ದ್ರವ ಲೋಹವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೀತಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೋಹದ ಶೀತಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ನೀರಿನ ಶೀತಕಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ದ್ವಿತೀಯಕ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆರ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಕದ ಶಾಖ-ವಿನಿಮಯ ಕೊಳವೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಶೀಲವಲ್ಲದ ದ್ರವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತವೆ. (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೀತಕವು ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿಕಿರಣಶೀಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಐಸೊಟೋಪ್ಗಳ ಕುರುಹು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಕರಗಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರಮಾಣುಗಳು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೀತಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಶಾಖ-ವಿನಿಮಯ ಕೊಳವೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೀತಕವು ದ್ವಿತೀಯ ಲೂಪ್ಗೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ-ದ್ವಿತೀಯಕ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಡ್ಡಿ-ಕರೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಪರಮಾಣು ಘಟಕಗಳಂತೆಯೇ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಹರಡುವಿಕೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನಿಗದಿತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೋಡೆಯು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಶಾಖ-ವಿನಿಮಯ ಕೊಳವೆಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಳವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.) ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯದ ಮಧ್ಯ-ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯು. ಎಸ್. ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆರ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಕವು ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯಾದ ಯು. ಎಸ್. ಎಸ್. ನಾಟಿಲಸ್ (ಎಸ್. ಎಸ್. ಎನ್-571) ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಹೌಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಯು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿತು; ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಪರಮಾಣು-ಚಾಲಿತ ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮಗಳು ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಕಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಹೌಸ್ 1960 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಯಾಂಕೀ ರೋವ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ಎನ್. ಪಿ. ಎಸ್) ನಿರ್ಮಿಸಿತು, ಇದು ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿತು. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು ನೂರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ (ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಥಾವರಗಳು 1100 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬಾಬ್ಕಾಕ್ & ವಿಲ್ಕಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಬಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಂತಹ ಇತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಕದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಬಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಂಬವಾದ ಯು-ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆನಡಿಯನ್, ಜಪಾನೀಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆರ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸಹ ಲಂಬವಾದ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ವಿವಿಇಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸಮತಲವಾದ ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅವು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಬ್ಕಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಕಾಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಥ್ರೀ ಮೈಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್) ಸಣ್ಣ ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಒ. ಟಿ. ಎಸ್. ಜಿ. ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ (ಒಮ್ಮೆ ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಕಗಳ ಮೂಲಕ; ಪೂರಕ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರತಿ-ಹರಿವು) ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಶೀತಕ ಪಂಪ್ಗಳಿಂದ ಮರುಪರಿಚಲನೆಗೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಲಂಬ ಯು-ಟ್ಯೂಬ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಸಮತಲ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅವನತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ನ ಟರ್ಬೈನ್ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಶಾಖ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಸವೆತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಹ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಮೇರಿಕನ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಲಾಯ್ 600 ಅಥವಾ ಅಲಾಯ್ 690 ಎಂಬ ಇಂಕೊನೆಲ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲಾಯ್ 690 ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲೋಹವನ್ನು ಶಾಖ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮಿಶ್ರಲೋಹ 600 ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಲೋಹ 690 ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಕಲ್ ಅಂಶವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನತಿ ಅಥವಾ ಶಾಖ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ, ಅಲಾಯ್ 600 ನೀರಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಡೆಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೆಳುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಲೋಹ 600 ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ಸಸ್ಯಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ನೀರಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಪೈಪ್ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ಯೂಬ್ ಡೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಛಿದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ, ಆದರೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ 600 ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಲೋಹದ 690 ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಉಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಕಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಡೆಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಂತಹ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯುಎಸ್ಎಯಲ್ಲಿ "ವಿಶಿಷ್ಟ" ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಃ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿವಿಧ ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಅಲಾಯ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಟರ್ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 316 ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲಾಯ್ 400, ಅಲಾಯ್ 600ಎಂಎ (ಮಿಲ್ ಅನೀಲ್ಡ್), ಅಲಾಯ್ 600ಟಿಟಿ (ಥರ್ಮಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್), ಅಲಾಯ್ 690ಟಿಟಿ, ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ 800ಮೋಡ್ ಸೇರಿವೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಾದ ಜಾನ್ ಎಮ್. ಡೈಕ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ. ಜೆ. ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡು ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಟರ್-ಎ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಟಿ (ಮಾರ್ಚ್ 21,2014) ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು