Thames Water Ring Main
ಥೇಮ್ಸ್ ವಾಟರ್ ರಿಂಗ್ ಮೇನ್ (ಟಿ. ಡಬ್ಲ್ಯು. ಆರ್. ಎಂ, ಹಿಂದೆ ಲಂಡನ್ ವಾಟರ್ ರಿಂಗ್ ಮೇನ್) ಸುಮಾರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸುರಂಗಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಥೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೀ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಮಧ್ಯ ಲಂಡನ್ನೊಳಗೆ ವಿತರಿಸಲು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಲಂಡನ್ನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ಆರಂಭಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಥೇಮ್ಸ್ ವಾಟರ್ 1988 ಮತ್ತು 1993ರ ನಡುವೆ £ (£ in ಗೆ ಸಮನಾದ) ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಇದು UKಯ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. 2007 ಮತ್ತು 2010ರ ನಡುವೆ ಎರಡು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ವರ್ತುಲವು ಪಶ್ಚಿಮ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್, ವಾಲ್ಟನ್, ಆಶ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪ್ಟನ್ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಟನ್ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯ ಲಂಡನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರದ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಸ್ ವಾಲ್ಥಾಮ್ಸ್ಟೋವ್ ಬಳಿಯ ಕಾಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಾನರ್ ಓಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಓಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದಿನಕ್ಕೆ 1.88 ಗಿಗಾಲಿಟರ್ (1.8x109 ಲೀಟರ್) ಆಗಿದೆ. ರಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕೆಳಗೆ, ನೆಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆಷ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ನಡುವಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಸುರಂಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೆಲಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ 21 ಲಂಬ ದಂಡಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ರಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು, ಲಂಡನ್ನೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಟ್ರಂಕ್ ಮೇನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಒತ್ತಡದ ಮುಖ್ಯಗಳು-1838 ರಿಂದ ಹಳೆಯದು-ಕಾಂಡಗಳು ಸವೆತದಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡವು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡದ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನಗತ್ಯತೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡವು, ಇದು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೋರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ರಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತುಃ 1988ರಿಂದ 1991ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮತ್ತು 1991ರಿಂದ 1993ರವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ. ಕಾಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋಕ್ ನ್ಯೂವಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ನಂತರದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಹಂತದವರೆಗೆ ಉಳಿದ ರಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೆಲಸವು ಸುರಂಗದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ವೆಡ್ಜ್ಲಾಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಂಗದ ಬೋರಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವು 1974ರಲ್ಲಿ ಆಷ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಮತ್ತು ಮೆರ್ಟನ್ ನಡುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸದರ್ನ್ ಟನಲ್ ಮೇನ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸುರಂಗದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿತರಣಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಲಂಡನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರರ್ಥ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ-ಬ್ಯಾರೋ ಹಿಲ್, ಹಾಲೆಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಲೇನ್-ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಗತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ರಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಬಾರ್ನ್ ಎಲ್ಮ್ಸ್, ಸ್ಟೋಕ್ ನ್ಯೂವಿಂಗ್ಟನ್, ಸರ್ಬಿಟನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಾರ್ನ್ಸಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಂಡನ್ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆದ್ದು, ಮೇಲಿರುವ ಜವುಗು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿರುವ ಲ್ಯಾಂಬೆತ್ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಥಾನೆಟ್ ಮರಳಿನೊಳಗೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಂಡನ್ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಉದ್ದಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹತ್ತಿರದ ಆದರ್ಶ ಸುರಂಗದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಬೆತ್ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಥಾನೆಟ್ ಮರಳಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸುರಂಗಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಥಾನೆಟ್ ಮರಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಸ ಟಾರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಚಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ನೀರಿನ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟೂಟಿಂಗ್ ಬೆಕ್ ಕಾಮನ್ ಬಳಿ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡುವಾಗ ಥಾನೆಟ್ ಮರಳಿನೊಳಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೇಶವು ಸುರಂಗದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸುರಂಗದ ಬೋರಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿತು. ಥಾನೆಟ್ ಮರಳಿನೊಂದಿಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಗ್ಲೌಕನೈಟ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡಿ-ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಗಾಳಿಯು ಪಂಪ್-ಔಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ನ ಉತ್ಖನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 2007 ಮತ್ತು 2010 ರ ನಡುವೆ, ರಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂ ರಿವರ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋಕ್ ನ್ಯೂವಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸುರಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ರಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯವನ್ನು ಸುರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಹಾನರ್ ಓಕ್ ನಡುವೆ ಸುರಂಗವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ರಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 500 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಹರಿವು ಸೇವಾ ಜಲಾಶಯಗಳ ಚಾಲನಾ ತಲೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಳದಿಂದಾಗಿ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ದರ್ಜೆಯ ರೇಖೆಯು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನೆಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಸರಬರಾಜು ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್-ಔಟ್ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿತರಣಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಜಲಾಶಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸೂಚನೆಯೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಸೀ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಲೇನ್ ಪಂಪ್-ಔಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮಟ್ಟವು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಶಾಫ್ಟ್ಗೆ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬರಿದು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪುನರುಕ್ತಿ ಒದಗಿಸಲು ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 21 ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆಃ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ 5 ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು (ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ), ಮುಖ್ಯದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ 11 ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು (ಪಿಎಸ್), ನೀರಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸದ 3 ಪ್ರವೇಶ ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಏರಿಳಿತದಿಂದಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವ 2 ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳಗಳು. ನಾರ್ತ್ ಲೆಗ್ ಆಶ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಮನ್-ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆಂಪ್ಟನ್ ಪಾರ್ಕ್-ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೊಗ್ಡೆನ್, ಐಸ್ಲ್ವರ್ತ್-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯೂ-ಪಿಎಸ್ ಬಾರ್ನ್ಸ್-ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ-ಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾರೋ ಹಿಲ್, ಪ್ರಿಮ್ರೋಸ್ ಹಿಲ್-ಪಿಎಸ್ ಸೌತ್ ಲೆಗ್ ಆಶ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಾಮನ್-ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಾಲ್ಟನ್-ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್-ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸರ್ಬಿಟನ್-ಪಿಎಸ್ ಹಾಗ್ಸ್ಮಿಲ್-ಆಕ್ಸೆಸ್ ರೇನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆರ್ಟನ್-ಪಿಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಥಮ್-ಪಿಎಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಟನ್-ಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸೀ-ಪಿಎಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲೇನ್-ಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾರೋ ಹಿಲ್-ಪಿಎಸ್ ನಾರ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಬ್ಯಾರೋ ಹಿಲ್-ಪಿಎಸ್ ನ್ಯೂ ರಿವರ್ ಹೆಡ್-ಪಿಎಸ್ ಸ್ಟೋಕ್ ನ್ಯೂವಿಂಗ್ಟನ್-ಪಿಎಸ್ ಕಾಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್-ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೌತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಟನ್-ಪಿಎಸ್ ಹಾನರ್ ಓಕ್-ಭೂಗತ ಶೇಖರಣಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು