Transfer switch
ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡು ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಜನರೇಟರ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ (ಎಟಿಎಸ್) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೂಲವು ವಿಫಲವಾದರೆ ಜನರೇಟರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಟಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಬಹುದು. ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಮೋಡ್ (ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ) ಓಪನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ (ಒಟಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾರ), ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ (ಸಿಟಿ) ಆಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಸ್ ಹೊಂದಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ, ಎಟಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜನರೇಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಎಟಿಎಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರೇಟರ್ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪವರ್ ಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಲುಗಳು ಸತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪವರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮನೆಯನ್ನು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪವರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ "ಕೂಲ್ ಡೌನ್" ಸಮಯದ ನಂತರ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ (ಉಪ) ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಲೋಡ್ ಶಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತಾಪನ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಂತಹ ಐಚ್ಛಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ತುರ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಿಯರ್ ಮೃದುವಾದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಲಾದ ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ; ಅಂತಹ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಲೋಡ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಓಪನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್-ಬಿಫೋರ್-ಮೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್-ಬಿಫೋರ್-ಮೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತುರ್ತು ಜನರೇಟರ್ನಿಂದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಲೈನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಓಪನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ವಿಚ್ (ಎಟಿಎಸ್). ವಿದ್ಯುತ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಿಚ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್, ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪವರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ "ಆಫ್" ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಮುಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ "ಆಫ್" ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ವಿಚ್ (ಸಿಟಿಟಿಎಸ್) ಅನ್ನು ಮೇಕ್-ಬಿಫೋರ್-ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತುರ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಕ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ (ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು) ಲೋಡ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂತರ್ಗತ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಡಚಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಲುಗಡೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡಿನ 1/6 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಹೊರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಮತಿಸಿದಾಗ ಶೂನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಮುಚ್ಚಿದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಿಚ್ ಮೇಕ್-ಬಿಫೋರ್-ಬ್ರೇಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಮೂಲಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಯತಾಂಕಗಳೆಂದರೆಃ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಆವರ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 0.2 Hz ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು 5 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಮೂಲಗಳ ನಡುವಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತದ ಕೋನ. ಇದರರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಐಸೋಕ್ರೋನಸ್ ಗವರ್ನರ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ಸಮಯವು 100 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮೂಲವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಫಲವಾದಾಗ) ಸ್ವಿಚ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರೇಕ್-ಬಿಫೋರ್-ಮೇಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಆಪರೇಷನ್) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಿದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಕೋಡ್-ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಕ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೊರೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆನ್-ಸೈಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲೋಡ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಮೋಟಾರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಲೋಡ್ಗಳು, ಲೋಡ್ ಕಡಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಲೋಡ್ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಸಿಟಿಟಿಎಸ್ ಯುಪಿಎಸ್ (ತಡೆರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ) ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ; ಯುಪಿಎಸ್ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಜೀವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಟಿಟಿಎಸ್ ಸ್ವತಃ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್-ಲೋಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ವಿಚ್ (ಎಸ್ಎಲ್ಟಿಎಸ್) ಸಿಟಿಟಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪವರ್ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಆವರ್ತನ ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ (ಎಸ್ಟಿಎಸ್) ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ ಎರಡು ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಿಲಿಕಾನ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಗಳ (ಎಸ್ಸಿಆರ್)ಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವರ್ತನದ ಕಾಲು-ಚಕ್ರದೊಳಗೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವರ್ತನ ಚಕ್ರಗಳ ಅಡಚಣೆಯ ಸಮಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಬಣಗಳು ಅಥವಾ ಕುಸಿತಗಳಿಂದ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳು ಕೆಲವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವರ್ಗಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಸಂಪರ್ಕವು ಎರಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಒಂದನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವಿಚ್ಗಳ ತಯಾರಕರು ಸ್ವಿಚ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಸ್ವಿಚ್ಗಳು