Aspirating smoke detector
ಆಸ್ಪಿರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ (ಎಎಸ್ಡಿ) ಎಂಬುದು ಸಕ್ರಿಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ತೆ ಘಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕೊಳವೆಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿ ಕೋಣೆಯು ನೆಫೆಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊಗೆಯ ಕಣಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಎಸ್ಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಘಟಕವು ಅದರ ಪೈಪ್ಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 1970ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ಒ) ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ನೆಫೆಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿತು. ತರುವಾಯ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್-ಜನರಲ್ ಇಲಾಖೆಯು ಸಿ. ಎಸ್. ಐ. ಆರ್. ಓ. ಅನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೇವೆಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ನಿಯೋಜಿಸಿತು. ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಮಾದರಿ ತಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಿ. ಎಸ್. ಐ. ಆರ್. ಓ. ಎಪಿಒ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನೆಫೆಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು. ಚಾರ್ಟ್-ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂತಿರುಗುವ-ಗಾಳಿಯ ನಾಳಗಳೊಳಗಿನ ಹೊಗೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ವಾರಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ದೂರವಾಣಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ನೆಫೆಲೋಮೀಟರ್. 1979ರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲಿಸ್, ಆಗಿನ ಐಇಐ ಪಿಟಿವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವೆಸ್ಡಾ (ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಪರೇಟಸ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಗಾಳಿಯ ಮಾದರಿ ಸಾಧನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು 1982ರಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿತು. ದುರಂತದ ಘಟನೆಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಎಎಸ್ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಎಎಸ್ಡಿ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅನೇಕ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸುಳ್ಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಅಥವಾ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಲೇಸರ್ ಪತ್ತೆ ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಹೊಗೆ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ಎಎಸ್ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಲಿಸುವ ಪೈಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಎಸ್ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಎಎಸ್ಡಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಾಧನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೊಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಅಂಶವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಎಸ್ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಂತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಎಸ್ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದಾಗ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಅಲಾರ್ಮ್ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಎಸ್ಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಸಂರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಡಿಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯವರೆಗಿನ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಘಟಕಗಳ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಬಿಸಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆ ಎಎಸ್ಡಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತ್ವರಿತ ಹೊಗೆ ಪತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ; ತಂಬಾಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಡುವ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳಂತಹ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಕಚೇರಿಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಹಿತಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿರುಚಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರೆಗೆ ಎಎಸ್ಡಿಗಳನ್ನು ಧೂಳಿನ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಎಸ್ಡಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೀಮಿತ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಪರಿಸರದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಹೀಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಗಾಳಿಯ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮೂರು ತರಂಗಾಂತರ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಂಕಿ ರಕ್ಷಣೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲಾರ್ಮ್ ಹೊಗೆ ಏರೋಸಾಲ್ ಮಾಪನ