Air door
ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಯು ಗಾಳಿ, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರುವ ಕೀಟಗಳು ಒಂದು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನವೆಂದರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವಿನ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಳಮುಖದ ಬ್ಲೋವರ್ ಫ್ಯಾನ್. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದವೆಂದರೆ "ಗಾಳಿಯ ಪರದೆ". ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಏರ್-ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ (ASHRAE) ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆಃ "ಅದರ ಸರಳವಾದ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಯು ವಾತಾನುಕೂಲಿತ ಸ್ಥಳದ ದ್ವಾರದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವ ಗಾಳಿಯ ನಿರಂತರ ವಿಶಾಲವಾದ ಹರಿವು. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ತಾದ ಗಾಳಿಯ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಪದರವು ವೇಗ ಮತ್ತು ಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಪರದೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿಯು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಎಂಸಿಎ) ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆಃ "ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಏರ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಗಲದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಹಾರುವ ಕೀಟಗಳು, ಧೂಳು ಅಥವಾ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳು ಹಾದುಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ". ಲೋಡಿಂಗ್ ಹಡಗುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದಿರಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲವಾದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೀಗಾಗಿ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಿಸಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಶಾಖದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ತೆರೆಯುವಿಕೆಯೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತಂಪಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗಗಳು, ವಿಮಾನದ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳು, ಸರಕು ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಥವಾ ರವಾನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಬಿಸಿಯಾಗಿರದ ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಶೈತ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೀಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಫ್ಯಾನ್ ನೆಲವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದಾದ ಗಾಳಿಯ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಸೀಲಿಂಗ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ವೈರಸ್-ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ, ಗುಂಪುಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾರ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಸುತ್ತುವರಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏರ್ ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗೋಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್-ಟೈಪ್ ಏರ್ ಪರದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಡಿಎಸಿಎಸ್) ಸೇರಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ಗಳಂತಹ ವಾಯುಗಾಮಿ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಗಾಳಿಯ ಬಲಗಳು, ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು (ಸಂವಹನ) ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಟಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ವಿಪರೀತ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ತೇವಾಂಶವು ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖದ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮರುಪರಿಚಲನೆಯ ಗಾಳಿಯ ಪ್ಲೆನಮ್ ಮತ್ತು ಡಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಚೇತರಿಕೆ ಮೂಲ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂರಚನೆಯು ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕಡಿಮೆ ಬಾಹ್ಯ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಮಿಶ್ರಣದ ದರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮುಖದ ಹರಿವಿನ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯ ಗಾಳಿಯ ಆದರ್ಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖದ ವೇಗಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿವೆ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಬಫೆಟಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರ ಸೌಕರ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಮುಖದ ವೇಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಂತರಿಕ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓವರ್ಡೋರ್ ಹೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಎಚ್ಇವಿಎಸಿ ಏರ್ ಕರ್ಟನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓವರ್ಡೋರ್ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣದ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ನೀರು-ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ ಘಟಕಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪಾದಚಾರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು, ಇದು ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ವಾಯು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೆಂದರೆಃ ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಅಗಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಓವರ್ಡೋರ್ ಹೀಟರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿರಬಹುದು. ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಇಡೀ ಬಾಗಿಲಿನ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿವೆ. ಓವರ್ಡೋರ್ ಹೀಟರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಗಾಳಿಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಿನ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗಲದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಓವರ್ಡೋರ್ ಹೀಟರ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಶಕ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಗಾಳಿ ಪರದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಖದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ (ಹೊಸ್ತಿಲಾದ್ಯಂತ ಗಾಳಿಯು ಮಿಶ್ರಣವಾದಾಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ) ನಿವ್ವಳ ಶಕ್ತಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಭೌತಿಕ ಬಾಗಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅನೇಕವೇಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಯು ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ನಡುವಿನ ಗಾಳಿಯ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ತಾಪನ ಅಥವಾ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಯು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಘಟಕವನ್ನು ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಡೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ನಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿಯ ಪರದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಎಚ್. ವಿ. ಎ. ಸಿ. ಆರ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಅಧಿಕೃತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಬಿಎಸ್ಆರ್ಐಎ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೈಡ್ 2/97 ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಗಾಳಿಯ ಸೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಟ್ಟಡ. ಬಿ. ಎಸ್. ಆರ್. ಐ. ಎ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೈಡ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಭಾಗ 4 ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ 5 ವಾಯು ಬಿಗಿತದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಗಾಳಿಯ ಪರದೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಹ ನೋಡಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ತಾಪನ, ವಾತಾಯನ ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ