Carolinas–Virginia Tube Reactor
ಪ್ಯಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾಸ್-ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಟ್ಯೂಬ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ (ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್), ಫೇರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕೌಂಟಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಪ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಒತ್ತಡದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾಸ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, 17 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1963 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜನವರಿ 1967 ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಭಾರೀ ನೀರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸುಧಾರಿತ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಘು ನೀರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ 3 ರಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 1.5 ರಿಂದ 2 ಪ್ರತಿಶತದ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಇದರರ್ಥ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ, ಭಾರೀ ನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ವಿನಿಮಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್. ಯು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಡು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು CANDU ನೈಸರ್ಗಿಕ ಯುರೇನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. CVTR ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು 1962 ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 22 MWe CANDU ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಅದೇ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲಘು ನೀರಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಘು ನೀರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉರಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಉಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಂತರ ಉಗಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಯ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸುಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀರು ಬಾಯ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಕೊಳವೆಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಅದರ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಟರ್ಬೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಯ್ಲರ್ ಅನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬಾಯ್ಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀರು ತಂಪಾಗಿಸುವ ದ್ರವವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀರು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಉಗಿ ಮತ್ತು ದ್ರವ ನೀರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ (ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲ) ಲಘು ನೀರಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೈನ್ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಲಘು ನೀರಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ನೀರು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಯುರೇನಿಯಂ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರೀ ನೀರಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಭ್ಯತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರೈಕೆಯು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಮಾಣು ಪ್ರಸರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್-ಕೂಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಿವಿಧ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಸೀಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ದ್ರವ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಾಡರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರವಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಅದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಟ್ಯೂಬ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ವಿಭಾಗವು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶೀತಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತಕದ ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್. ನ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿನ್ಯಾಸವು 1955ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಿವಿಟಿಆರ್ ಸುಮಾರು 65 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು 19 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಹೌಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ವಿಭಾಗವು ಪರಮಾಣು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಥಾವರದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿತು. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 10 ಅಡಿ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 16 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮಾಡರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 36 ಲಂಬ ಯು-ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಧನ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಯು-ಟ್ಯೂಬ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲು 19 ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಇಂಧನ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಳಸಿತು; 12 ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 1.5ರಷ್ಟು ಯು-235ಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಇಂಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಮತ್ತು 24 ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಯು-235ಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಇಂಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಇಂಧನ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯು-ಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಂಪ್ಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ನೀರನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು ನಂತರ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಯು-ಟ್ಯೂಬ್ ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಉಗಿ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಗಿ ತೈಲ-ಉರಿಸಿದ ಸೂಪರ್ಹೀಟರ್ಗೆ ಹರಿಯಿತು, ಇದು ಉಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಟರ್ಬೈನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಉಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಉಗಿ ಜನರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ, ಚಕ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಂಪ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೂಪ್ ನೀರನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರೀ ನೀರು ದ್ರವವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೂಪ್ನ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಗಿಗೆ ಮಿನುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೂಪ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಇಂಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯು-ಆಕಾರದ ಒತ್ತಡದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಇಂಧನ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಇಂಧನ ಜೋಡಣೆಯ ಸುತ್ತ ಎರಡು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಥರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಫಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿಂದ ಉಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡದ ಕೊಳವೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 155 ಡಿಗ್ರಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಡರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರೀ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದಳನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿತ್ತು; ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಂತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ನೀರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಧಾರಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿನ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅನಿಲಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಧಾರಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಡಿಪಾಯ, ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದ ಗುಮ್ಮಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಲವರ್ಧಿತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ ಉಕ್ಕಿನ ಫಲಕಗಳ 1/2 "ಅಥವಾ 1/4" ದಪ್ಪದ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪದರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಗುಮ್ಮಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಒಳಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯವರೆಗೆ 114 '-2' ಅಳತೆ ಇದೆ. ಲಂಬವಾದ ಗೋಡೆಗಳು 2 '-0' ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದವು, ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ರಚನೆಯು 58 '-0' ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗುಮ್ಮಟವು 29 '-4' ನಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆಂತರಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಸ್. ಸಿ. ಯ ಪಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ ಜಲಾಶಯದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ, ಇದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ಥಳವನ್ನು 1959ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ನಿರ್ಮಾಣವು ಜನವರಿ 1,1960 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಿ. ವಿ. ಆರ್. ಟಿ ಯು ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಭಾರೀ ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾಸ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು, ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿತ್ತುಃ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾ ಪವರ್ & ಲೈಟ್ ಕಂಪನಿ, ಡ್ಯೂಕ್ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ, ಸೌತ್ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ & ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿ (ಎಸ್ಸಿಇ & ಜಿ), ಮತ್ತು ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ & ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಚ್ 30,1963 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಯಿತು. ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್ 1963ರಿಂದ 1967ರವರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಯೋಜಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಃ ಹ್ಯಾರಿ ಫರ್ಗುಸನ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಆರಂಭಿಕ); ಮೇಹ್ಯೂ ಬೆಲ್ (ನಂತರ) ವಾಲ್ಟ್ ಸೆಲ್ಕಿಂಗ್ಹೌಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾಲ್ ಬಾರ್ಟನ್, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ಃ ಜೇಮ್ಸ್ ರೈಟ್; ಪೀಟ್ ಬೀಮೆಂಟ್; ಸ್ಟಾನ್ ನಾಬೋವ್; ಜೆ. ಎಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಃ ಸ್ಯಾಮ್ ಮೆಕ್ಮನಸ್; ಡೌಗ್ ಸಿಂಪ್ಸನ್; ಲ್ಯಾರಿ ಇ. ಸ್ಮಿತ್; ಜೋಸೆಫ್ ಎಂ. "ಮ್ಯಾಕ್" ಮೆಕ್ಗಫ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಲೆವಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಃ ಬಿಲ್ ಥಾಮಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಃ ಶೆಪ್ ವ್ಯಾಗೊನರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಳಕೆ ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಗಂಭೀರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಚನೆಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. 1960ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು-ಉರಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಬೆಯನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್ ಧಾರಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್. ಅನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಧನ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. 2009 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಉರುಳಿಸುವಿಕೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವರ್ಜಿಲ್ ಸಿ. ಬೇಸಿಗೆ ಪರಮಾಣು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1984ರಲ್ಲಿ ಸಿ. ವಿ. ಟಿ. ಆರ್. ಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಭಾರೀ ನೀರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳುಃ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಐಎಇಎ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ ನಂ. 407 ಸಿವಿಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಪಿಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 52-55. 1963ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಫೇರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು