Static synchronous compensator
ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರ್ (STATCOM), ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಷಂಟ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಮೂಲ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಎಸಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಧನಗಳ ಸದಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಂತಹ (ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು) ಇತರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ STATCOMS ಪರ್ಯಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ವಾರ್ಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದರೂ, ದೋಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಮೂಲ ಆಧಾರಿತ ಎಫ್ಎಸಿಟಿ ಸಾಧನದ ಬಳಕೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ-ಮೂಲ ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಮಿತಿಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ STATCOM ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿವೆ. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಟರ್ನ್-ಆಫ್ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳು (ಜಿಟಿಒ) ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, ಮೊದಲ ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತರಂಗರೂಪಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು 3-ಹಂತದ ಟೋಪೋಲಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಲ್ಸ್-ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ) ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ STATCOMಗಳು ಈಗ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್-ಗೇಟ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು (IGBTಗಳು) ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 3-ಹಂತದ ಟೋಪೋಲಜಿಗಳು ಮಲ್ಟಿ-ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ (ಎಂಎಂಸಿ) ಟೋಪೋಲಜಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ, ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತರಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಎಸಿ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವರೂಪವು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರೀ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ರೇಖೆಗಳು ರೇಖೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು 20ನೇ ಶತಮಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಸರಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು. ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸರ್ಜಸ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ (ಎಸ್. ಐ. ಎಲ್.) ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದವು. ಸ್ಥಿರವಾದ, ಶಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದವು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಷಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಷಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ಥಿರ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಖರವಾದ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಸರಣ ರೇಖೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಮೇಲೆ ಆದರ್ಶ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ-ಕಮಾನಿನ ಕವಾಟದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಿರ್ವಾತ ಕೊಳವೆಯಂತೆಯೇ, ಪಾದರಸ-ಆರ್ಕ್ ಕವಾಟವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ, ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುವಿಕೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪಾದರಸದ ಕವಾಟಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘನ-ಸ್ಥಿತಿಯ ಅರೆವಾಹಕಗಳ ಉದಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಆರ್ಕ್ ಕವಾಟಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದವು. ನಿರ್ವಾತ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತೆ, ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ಮೊದಲ ಆಧುನಿಕ ಎಫ್ಎಸಿಟಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ ವಿಎಆರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರ್ (ಎಸ್ವಿಸಿ) ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿತು. ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಉಪ-ಚಕ್ರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಥೈರಿಸ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಎಸ್ವಿಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಥೈರಿಸ್ಟರ್ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಎಫ್ಎಸಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು, ಆಗ ಐಜಿಬಿಟಿ ತನ್ನ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಐ. ಜಿ. ಬಿ. ಟಿ. ಯೊಂದಿಗೆ, ಮೊದಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಮೂಲದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. 1987ರಲ್ಲಿ ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಮಾದರಿ 1 ಎಂವಿಎಆರ್ ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಹೌಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ 100 MVAr STATCOM ಅನ್ನು 1995 ರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನೆಸ್ಸೀ ವ್ಯಾಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಸುಲ್ಲಿವಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಅದರ ಘಟಕಗಳ ಹಳತಾಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ನ ಆಧಾರವು ಸ್ಥಿರ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ (ವಿಎಸ್ಸಿ) ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಕ್ರಿಯ (ನೈಜ) ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸರಣ ರೇಖೆಯಂತೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು STATCOMಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಃ ಕಳುಹಿಸುವ-ಅಂತಿಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಃ ಅಂತಿಮ ವೋಲ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪರಿಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಃ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಃ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯದ ನಡುವಿನ ಹಂತ-ಕೋನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (STATCOM ಯಾವುದೇ ನೈಜ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಗಾತ್ರ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಎರಡು ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮೀಕರಣದಿಂದ, STATCOM ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. STATCOMನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಚೋದಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧುನಿಕ ವಿಎಸ್ಸಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಸಣ್ಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಸ್ಥಿರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಆಫ್ (0 ಎಂವಿಆರ್) ಅಥವಾ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 50 ಎಂವಿಆರ್) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಗಾತ್ರದ STATCOM 50 MVar ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ 50 MVar ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು 1 MVar ಹಂತಗಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು STATCOM ತನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರಿಂದ, VSC ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಟೋಪೋಲಜಿಯು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಎಸ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಐಜಿಬಿಟಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಳೆಯ ಸಾಧನಗಳು ಜಿಟಿಒ ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಎರಡು-ಹಂತದ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆರಂಭಿಕ ವಿಎಸ್ಸಿ ಟೊಪೊಲಾಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎರಡು-ಹಂತದ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮೂರು-ಹಂತದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ನಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 6-ಪಲ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಇದು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಐಜಿಬಿಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸಿ ಯನ್ನು ಡಿಸಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಇದು ತರಂಗರೂಪದ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಭಾಗವನ್ನು ಡಿಸಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ಗಾಗಿ ವಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚದರ ತರಂಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಾತ್ರ STATCOMಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈಜ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಜಿಬಿಟಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪಲ್ಸ್-ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ) ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತರಂಗರೂಪದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಂ. ಇನ್ನೂ ಚೌಕಾಕಾರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವರಮೇಳದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ವರಮೇಳದ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಎರಡು-ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹು ಸರಣಿ ಐಜಿಬಿಟಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂತಿಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸಮಯವು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು-ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತಕ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತಕ ಟೋಪೋಲಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೈನ್ ತರಂಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ, ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಎಸ್ಸಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ಎರಡು-ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತಕ ಟೋಪೋಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಹಂತದಿಂದ ಹಂತದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂರು ಹಂತಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಇದು ಶೂನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಿಖರವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಮ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮ ಕ್ರಮದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎರಡು-ಹಂತದ ಟೋಪೋಲಜಿಯನ್ನು ಮೂರು-ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐ. ಜಿ. ಬಿ. ಟಿ. ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐ. ಜಿ. ಬಿ. ಟಿ. ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಹಂತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೂರು-ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಐದು ಹಂತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಕಚ್ಚಾ ಸೈನ್ ತರಂಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಂ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ಏಕೆಂದರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ). ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮೂರು-ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತದ ಸ್ಥಳಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಒಂದು ವೈ-ವೈ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೈ-ಡೆಲ್ಟಾ, ಮಟ್ಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂರು-ಹಂತದ, ಮೂರು-ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಮೂರು ಹಂತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 6 ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 12,24, ಅಥವಾ 48 ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂತ-ಬದಲಾದ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಅನೇಕ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ, ತರಂಗರೂಪವು ನಿಜವಾದ ಸೈನ್ ತರಂಗವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ-ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಮಲ್ಟಿ-ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮೂರು-ಹಂತದ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 2,3, ಅಥವಾ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ STATCOM ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯು ಒಂದು STATCOMನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರು-ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತಕದ ಕಲ್ಪನೆಯು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೈನ್ ತರಂಗವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಮಲ್ಟಿ-ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ (ಎಂಎಂಸಿ) ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಟೋಪೋಲಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಐ. ಜಿ. ಬಿ. ಟಿ. ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಎಂ. ಎಂ. ಸಿ. ಟೋಪೋಲಜಿಯು ಮೂರು-ಹಂತದ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಐಜಿಬಿಟಿ "ಸ್ವಿಚ್" ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸೈನ್ ತರಂಗವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ರಚಿಸಲಾದ ತರಂಗರೂಪವು ನಿಜವಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೈನ್ ತರಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಐಜಿಬಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಡಿಸಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಿಸಿ ಬಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ (ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ ಟೈಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಜಡತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ಗಾಗಿ) ಪ್ರತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಐಜಿಬಿಟಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಡಿಸಿ ಬಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಅನುಕ್ರಮ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಧ್ರುವೀಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಐಜಿಬಿಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. STATCOMನ VSC ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಕರೆಂಟ್ ಹರಿವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಕರೆಂಟ್ (VI) ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. VI ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದುಃ ಅದರ ಪ್ರೇರಕ ಮತ್ತು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಗರಿಷ್ಠಗಳ ನಡುವಿನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಬಿಂದುಗಳು. ಅದರ ಗರಿಷ್ಠಗಳ ನಡುವಿನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, STATCOM ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ವಾರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ವಾರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ದರವನ್ನು ಇಳಿಜಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಜನರೇಟರ್ನ ಡ್ರೂಪ್ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಧನದಂತೆ STATCOM ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು) ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯದ ಹತ್ತಿರ, ಬಹಳ ಸಮತಟ್ಟಾದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ STATCOM ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅದರ ನಾಮಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯದ 5 ಪ್ರತಿಶತದೊಳಗೆ ಇಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ಇಳಿಜಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಗರಿಷ್ಠಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, STATCOM ಅನ್ನು VAR ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಸ್ವಿಸಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅದರ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ರೇಖೀಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, STATCOM ಯಾವುದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಬಲ್ಲದು. ಇದು ಎಸ್. ವಿ. ಸಿ. ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕುಸಿತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ STATCOM ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 0.20 ಪು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ, ದೋಷವು ತೆರವುಗೊಂಡಾಗ STATCOM ಹೆಚ್ಚಿನ ಓವರ್-ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು STATCOM ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 3 ಪು ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ STATCOM ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಮುಚ್ಚಿದ ಲೂಪ್, ಪಿಐಡಿ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರಿವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಳೀಕೃತ ಪಿಐಡಿ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು STATCOM ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಚ್ಚಿದ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪಿಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬರುವ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಅಳತೆಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಘಟಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, STATCOM ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ VAR ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ವೇಗದ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಬಹು-ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲವಾಗಿ, STATCOM ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವು ದೋಷ ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಪ್ರಸರಣ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ STATCOM ಅನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ STATCOM ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಹತ್ತಿರದ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಇತರ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವಿನಿಂದಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ STATCOM ಲಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವವರೆಗೆ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ) ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವವರೆಗೆ (ದೋಷವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದರೆ) ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ STATCOM ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬದಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ STATCOM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಕ್ರಿಯ ಶೋಧನೆ, ಪವರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ (ಪಿಒಡಿ), ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಸಕ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂವಹನಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ (ಡಿಇಆರ್) ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಜಡತ್ವಃ ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ನ ಡಿಸಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್ನಂತೆಯೇ ಜಡತ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಳಸುವುದು. ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಸ್ವಿಸಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಸ್ಟಾಕಾಮ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿರ ವಿಎಆರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರ್ (ಎಸ್ವಿಸಿ) ಆಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಮೂಲದ ಪರಿವರ್ತಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಸ್ವಿಸಿ ಕರೆಂಟ್-ಮೂಲದ ಪರಿವರ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಐ. ಜಿ. ಬಿ. ಟಿ. ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ ಎಸ್. ವಿ. ಸಿ. ಗಿಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ), ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐ. ಜಿ. ಬಿ. ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂಲ ಪರಿವರ್ತಕದ ಐ. ಜಿ. ಬಿ. ಟಿಗಳು ಒದಗಿಸುವ ವೇಗದ-ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸಮಯಗಳಿಂದಾಗಿ (ಥೈರಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೇಕು) ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವು ಎಸ್ವಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, STATCOMನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯವು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್. ವಿ. ಸಿ. ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ವಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ STATCOM ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ STATCOM ನಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ರೇಖೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ (ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು), ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಸ್ವಿಸಿಗೆ ಒಂದು ಚದರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಸ್ವಿಸಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾದ ಅಂಡರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (0.6 ಪು ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಸ್ಥಿರ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ STATCOM 0.2-0.3 ಪು ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು (ಈ ಮಿತಿಯು ಸಿಂಕ್ರೋನಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ನ ಸಂಭವನೀಯ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ). ಟಿಎಸ್ಸಿ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಸ್ವಿಸಿ ಬಳಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸ್ಟಾಟ್ಕಾಮ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (ಎಫ್ಎಸಿಟಿಗಳು) ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಎಆರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರ್ (ಎಸ್ವಿಸಿ) ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸಿ (ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ) ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರ್ (ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ) ಯುನಿಫೈಡ್ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ (ಯುಪಿಎಫ್ಸಿ) ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳು ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್