Sump pump
ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಎಂದರೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂಪ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಪಂಪ್, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳಂತಹ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಜಲನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಧಿಯ ಚರಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ ಮಳೆ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, "ಸಂಪ್" ಎಂದರೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಗೋಪುರಗಳು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸಂಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ನಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀರಿನ ಕೊಳವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳು, ಗಣಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಣೆ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಪ್ರವಾಹವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಜು ರಚನೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಮೇಲಿರುವಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುರಸಭೆಯ ಚಂಡಮಾರುತದ ಡ್ರೈನ್, ಒಣ ಬಾವಿ, ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಇಳಿಜಾರಿನ ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯ ಸೈಟ್ (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಪಂಪ್ಗಳು ಹಳೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಈಗ ಕೊಳಾಯಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆಯ ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪುರಸಭೆಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು. ಪುರಸಭೆಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮನೆಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಸಂರಚನೆಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಂಪ್ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಮೈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟೇಬಲ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟೆಸಿಯನ್ ಜಲಭೃತ ಅಥವಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಮೇಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತ್ವದಿಂದಾಗಿ ನೆಲವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪಂಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರೆಗೆ, ಮೇಲ್ಮೈ ಮಣ್ಣು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಸುಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ರೈನ್ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಲೋಹದ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಳಿಸಬಹುದಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೀಸಲಾದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಊದಿಕೊಂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೀಸಲಾದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಜಿಎಫ್ಸಿಐ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಮೀಸಲಾದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬಹುದು. ಬದಲಿಗೆ, ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂಪ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಂಪ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ, ತೀವ್ರವಾದ ಚಂಡಮಾರುತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಟರಿ-ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಂಪ್ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಸೆಟಪ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಪುರಸಭೆಯು ನೀರಿನ ಟರ್ಬೈನ್ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ವೆಂಚುರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿದ್ಯುತ್ನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಂಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು. ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 230 ವೋಲ್ಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 120 ವೋಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳ ವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಪಿಯರ್ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕ ಮಾದರಿಗಳು 700 ರನ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಟ್ಗಳಿಂದ 2300 ವ್ಯಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯಾಟ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಪಿಯರ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ 1.5 ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರಬಹುದು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ. ಭೌತಿಕ ಸಂರಚನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಿವೆಃ ಪೀಠದ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್. ಪೀಠದ ಪಂಪ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದುಕಾಣುವಂತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಂಪ್ ಪ್ರಚೋದಕವನ್ನು ಉದ್ದವಾದ, ಲಂಬವಾದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಶಾಫ್ಟ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದಕವು ಪಂಪ್ನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪ್ನೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ (25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು) ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜಲನಿರೋಧಕ ಆವರಣವು ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ ಅವು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದೆ ಕೆಲವು ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆಃ ಸುಮಾರು 2 ಅಡಿ (0.6 ಮೀ) ಅಗಲ ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ 3 ಅಡಿ (0.6 ರಿಂದ 1 ಮೀ) ಆಳದ ಸಂಪ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಲೋಹ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಧಾರಕ, 15 ರಿಂದ 25 ಯು. ಎಸ್ ಗ್ಯಾಲನ್ (60 ರಿಂದ 100 ಲೀಟರ್) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ; ಒಂದು ಸಂಪ್ ಪಂಪ್, 1/3 ಅಥವಾ 1/2 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ (200 ಅಥವಾ 400 ಡಬ್ಲ್ಯೂ), ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಚಾಲಿತ (ಅಥವಾ ಎರಡೂ). ಪಂಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದುಃ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ-ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಪವರ್-ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯು 1/4 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಹು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಯ ಒತ್ತಡ-ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ನ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ತಲೆಯ ಒತ್ತಡವು ಪಂಪ್ ನೀರನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 15 ಅಡಿ (4.6 ಮೀ) ಗರಿಷ್ಠ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ (ಇದನ್ನು ಶಟ್ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು 15 ಅಡಿ (4.6 ಮೀ) ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉದ್ದ-ಮುಖ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಪಂಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಮೋಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರವಾದ ಗೇಜ್ ವೈರಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಂತ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಎಸಿ ಮುಖ್ಯಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಏಕ-ಹಂತದ ಅಥವಾ ಮೂರು-ಹಂತದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಇದನ್ನು 110-120,220-240, ಅಥವಾ 460 ವೋಲ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಹಂತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸತಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ರಕಾರ-ಒತ್ತಡದ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂಪ್ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಂಪ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ತೇಲುವ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ತೊಡಕು ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆಯಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಂಪ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಪ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯು ಫೀಲ್ಡ್-ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಪಿಗ್ಗಿಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಲಾರಾಂ. ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಘಟಕಗಳು ಮೊದಲ ಪಂಪ್ ವಿಫಲವಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ-ಚಾಲಿತ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪಂಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುರಸಭೆಯ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ನೀರು-ಚಾಲಿತ ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಪ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಕವಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಗುರುತುಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಸಂಪ್ ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಯಾನದ ಮೆದುಗೊಳವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮೆದುಗೊಳವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಪಂಪ್ಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಸಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಘಟಕ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಫಲವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಸರಳವಾದ, ಬ್ಯಾಟರಿ-ಚಾಲಿತ ನೀರಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಧ್ವನಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೋಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳೆಂದರೆಃ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡದಿರುವುದು ಸಾಂಪ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಡಿಲವಾದ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದು ವೃತ್ತಿಪರ ದುರಸ್ತಿ ನಂತರ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯುವುದು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ತಂತಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡದಿರುವುದು, ಇದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಪ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ನೀರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚಲಿಸುವ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ಗಳು, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ರಿಪೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಬಹು/ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಪ್ಗಳು) ಕೊರತೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ, ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಂಪ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೊಳಕು, ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು, ಮರಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಡಿಲವಾದ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಪಂಪ್ನ ಸಂಪ್ ಅನ್ನು ಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ ಅನ್ನು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಕವಾಟವು ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಜಾಮ್ ಆಗಬಹುದು. ಡಿಶ್ಚಾರ್ಜ್ ಲೈನ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯು, ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ರೇಖೆಯು ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ವಿಫಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಲು ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ನೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪಂಪ್ ಹೌಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಫ್ಲೋಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ಗಳಿಗೆ ತಂಪಾಗಿಸುವ ನೀರಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಅವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಿಂತಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಪಾದಚಾರಿ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿನ ನೀರು ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂಪ್ಗಳು ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ ಶಾಫ್ಟ್ನ ಕೆಳ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬುಶಿಂಗ್ ಮುಳುಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ತುಕ್ಕುಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೇರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೈವ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಘನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಪೀಠದ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಉಳಿದ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೆಳ ಶಾಫ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಂಪ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಟರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಲಾರ್ಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಬಿಲ್ಜ್ ಪಂಪ್ ಚಾಪರ್ ಪಂಪ್ ಒಳಚರಂಡಿ ಪಂಪ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಸೀಗಲ್, "ದಿ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ 'ಸ್ ಫಾಲ್ಟ್, ಅಥವಾ ಯುವರ್ಸ್? ", ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಆಗಸ್ಟ್ 9,2008" ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಟರ್ ಔಟ್ ", ನಾರ್ತ್ ಡಕೋಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಸರ್ವೀಸ್, ಜೂನ್ 14,2005 ಥಾಮಸ್ ಶೆರೆರ್," ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ಸ್ ", ನಾರ್ತ್ ಡಕೋಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಸರ್ವೀಸ್" ಸೈಜಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎ ಸಂಪ್ ಪಂಪ್ "(ಪಿಡಿಎಫ್), ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್