Neckarwestheim Nuclear Power Plant
ನೆಕ್ಕರ್ವೆಸ್ಟ್ಹೈಮ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು ಜರ್ಮನಿಯ ನೆಕ್ಕರ್ವೆಸ್ಟ್ಹೈಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಜಿಕೆಎನ್ (ಫಾರ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಎನ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎನ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಕೆರ್ನ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಜಿಎಂಬಿಹೆಚ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇದನ್ನು 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಜರ್ಮನಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 1976ರಿಂದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಕೆಎನ್ 1 ಘಟಕವು 840 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳ ನಾಮಮಾತ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 50 Hz ಮೂರು ಹಂತದ AC ಶಕ್ತಿಯು 567 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 16.7 Hz ಎಳೆತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಕ್ತಿಯು 174 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಳೆತ ಪ್ರವಾಹ ಜನರೇಟರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕ-ಹಂತದ ಎಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರೇಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಅನ್ನು 27,000 ಆಂಪಿಯರ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 21,000 ವೋಲ್ಟ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಳೆತದ ಪ್ರವಾಹ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು 14,500 ವೋಲ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 12,000 ಆಂಪಿಯರ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಯುನಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 220 ಕಿಲೋವೋಲ್ಟ್ಗಳವರೆಗೆ (ಮೂರು-ಹಂತದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹ) ಅಥವಾ 110 ಕಿಲೋವೋಲ್ಟ್ಗಳವರೆಗೆ (ಏಕ-ಹಂತದ ಎಳೆತ ಪ್ರವಾಹ) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಯುನಿಟ್ I ಎಳೆತದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ I ಅನ್ನು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಿಷೇಧಕ್ಕಾಗಿ 17 ಮಾರ್ಚ್ 2011 ರಂದು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು, 30 ಮೇ 2011 ರಂದು ಬ್ಲಾಕ್ I ಅನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೇವೆಗೆ ಮರಳದ ಘಟಕವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. 1988ರಿಂದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಕೆಎನ್ 2 ಬ್ಲಾಕ್ 2 1400 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳ ನಾಮಮಾತ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜನರೇಟರ್ 27,000 ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು 35,000 ಆಂಪಿಯರ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ 50 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಮೂರು-ಹಂತದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಘಟಕ 1ಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾದ ಎಳೆತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಳೆತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು II ರ 380 ಕೆವಿ ಜನರೇಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು-ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ಗಳ 380 ಕೆವಿ-ಮೆಷಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಳೆತ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿವರ್ತಕ ಘಟಕ ಜಿಕೆಎನ್ ನಿಲ್ದಾಣವು 16.7 ಹೆರ್ಟ್ಝ್ ಎಳೆತ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿವರ್ತಕ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ II ರ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು 12 ಪೋಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರು-ಹಂತದ 50 Hz ಎಸಿ ಮೋಟರ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪೋಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ 16.7 Hz ಎಸಿ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರು-ಹಂತದ ಎಸಿ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಎಳೆತದ ಪ್ರವಾಹ ಯಂತ್ರದ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 12.5 ಕೆವಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೆಟ್ 17.5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 7 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಟ್ಗೆ ನಾಮಮಾತ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಟಿಂಗ್ 70 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಳೆತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೋಟಾರ್-ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಮೂಲಕ 110 ಕೆವಿ ಸಮತೋಲಿತ ಲೈನ್ ಎಳೆತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ II ಪರಮಾಣು ಉತ್ಪಾದಕದಿಂದ 380 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. 2011 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 140 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಸರಣ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಳೆತದ ಪ್ರವಾಹ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಎ. ಬಿ. ಬಿ. ತಯಾರಿಸಿದ ಜಿ. ಟಿ. ಓ. ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಧಾರಕಗಳ ಹೊರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡದ ಆಯಾಮಗಳು ಸುಮಾರು 54,5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 67 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಗೋಪುರಗಳು ನೆಕ್ಕರ್ ನದಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಎರಡೂ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ I ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಸೆಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾಲು 186.8 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 18 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ II 51.22 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗೋಪುರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ಆರ್ದ್ರ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಗೋಪುರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಒಣ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗೋಪುರವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟವರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರಃ ಜಲಾನಯನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರಃ 48 ಮೀ ಬಾಯಿ ವ್ಯಾಸಃ 160.0 ಮೀ ಜಲಾನಯನ ವ್ಯಾಸಃ 120.0 ಮೀ ಚಿಮಣಿ ಎತ್ತರಃ 24.97 ಮೀ ಗಾಳಿಯ ಹೊರಹರಿವಿನ ವ್ಯಾಸಃ 73.6 ಮೀ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಃ 2500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳು 1977 ರಲ್ಲಿ, ಯುನಿಟ್ I ಜರ್ಮನ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಚಕ್ರದ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕವಾಟದ ದೋಷವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 2004ರ ಜುಲೈ 27ರಂದು, ಎರಡು ಮೆಗಾಬೆಕ್ವೆರೆಲ್ಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನೀರು ಎರಡನೇ ಘಟಕದಿಂದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ನೆಕ್ಕರ್ ನದಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕಂಪನಿಯು €25,000 ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿ. ಕೆ. ಎನ್. ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪವರ್ಲೈನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಳೆತದ ಪ್ರವಾಹದ ಎರಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರು-ಹಂತದ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 220 ಕೆವಿ-ಮೂರು ಹಂತದ ಎಸಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕರ್ ವೆಸ್ಟ್ಹೈಮ್ನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ 110 ಕೆವಿ-ಎಳೆತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು ಐದು ಅಡ್ಡ ಕಿರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನೇತುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಳೆತದ ಪ್ರವಾಹದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಡ್ಡ ಕಿರಣಗಳು ಮೂರು-ಹಂತದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಜಿಕೆಎನ್ 1 ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 220 ಕೆವಿ ಮತ್ತು ಜಿಕೆಎನ್ 2 ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 380 ಕೆವಿ ಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಅಡ್ಡ ಕಿರಣದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ನೆಲದ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಳೆತದ ಪ್ರವಾಹದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು 220 ಕೆ. ವಿ. ಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವು 110 ಕೆ. ವಿ. ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಸಮಾನಾಂತರವಾದ 380 ಕೆವಿ-ರೇಖೆಯ ಅಡಚಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 110 ಕೆವಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನಿರೋಧನವು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಜಿಕೆಎನ್ ನಿಂದ ನೆಕ್ಕರ್ವೆಸ್ಟ್ಹೈಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಳೆತ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಟ್ಗಾರ್ಟ್ ಜಾಝೆನ್ಹೌಸೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಳೆತ ಪ್ರವಾಹ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು-ಕಟ್ಟು ವಾಹಕಗಳಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಹಂತದ 380 ಕೆವಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಕೆಎನ್ 2 ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೆಕ್ಕರ್ವೆಸ್ಟ್ಹೈಮ್ನಲ್ಲಿರುವ 220 ಕೆವಿ-ಮೂರು ಹಂತದ ಸ್ವಿಚ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಹೈಲ್ಬ್ರಾನ್ ಬಳಿಯ ಗ್ರೊಸ್ಗಾರ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಹೈಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು-ಉರಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವಿಚ್ಗಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಎಸಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು 110 ಕೆವಿ-ಲೈನ್ ಸಹ ಜಿಕೆಎನ್ಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಜಿಕೆಎನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ರಫ್ತುಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ. ನೆಕ್ಕರ್ ವೆಸ್ಟ್ಹೈಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಕೆಎನ್ ಎಂದಿಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಹಳಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಹರ್ಮನ್ ಬೆಹ್ಮೆಲ್ ಅವರು ನೆಕ್ಕರ್ವೆಸ್ಟೀಮ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2009ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಪರಮಾಣು ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನೆಕ್ಕರ್ ವೆಸ್ಟ್ಹೈಮ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು 8 ಮೀಟರ್ ಗೋಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡೆದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಎನರ್ಜಿ ಬಾಡೆನ್-ವುರ್ಟೆಂಬರ್ಗ್ (ಎನ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಎಂಬ ಘಟಕವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23,2014 ರಂದು, ಟಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್, ಗ್ಯಾರಿ ಬ್ರಾನ್ನನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಜೋಯಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ 'ಸೈಟೇಶನ್ ನೀಡೆಡ್' ಆಟದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಎನ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೇಯ್ಲ್ಬ್ರೋನ್ನಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು (ಜಿಲ್ಲೆ) ಬಾಡೆನ್-ವುರ್ಟೆಂಬರ್ಗ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ