Circulator pump
ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪಂಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಮುಚ್ಚಿದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳು, ದ್ರವಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಲರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಪಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಕ್ ತಾಪನ ಅಥವಾ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವು ಮುಚ್ಚಿದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ದ್ರವವನ್ನು ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವು ಪೈಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಿಂದುವಿಗೆ ದ್ರವವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಬದಲು). ಹೈಡ್ರೋನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಪಂಪ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತೆ, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮೊಹರು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಅನೇಕ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂಪ್ ದೇಹದಿಂದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಘಟಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಟಾರು ರೋಟರ್, ಪಂಪ್ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನೊಳಗೆ ಮೊಹರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ, ಎರಡು-ಭಾಗಗಳ ಪಂಪ್ಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆಃ ಪಂಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಪಂಪ್ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಿಗಿಯಾದ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೈಪ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ಹೈಡ್ರೋನಿಕ್ ಕೊಳಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಂಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಹೈಡ್ರೋನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಡಿ-ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಕಂಚಿನಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ದೇಶೀಯ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ (ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ). ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನೀರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮನೆಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸರಣ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲದ ಏಕಮುಖ ಕೊಳಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ನಿಂದ ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಪ್ಗೆ ಪೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರು ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಿತ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹೀಟರ್ನಿಂದ ದೂರದ ಫಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೀಟರ್ಗೆ ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿನಿಮಯವು ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಹೋದ ಶಾಖವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ನ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಹೀಟರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಾಪಮಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಚಲನೆ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಲೂಪ್ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಸರಣ ಪಂಪ್ಗಳು ಮಾಲೀಕರು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಗ್ರಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಸರಣ ಪಂಪ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಆಯ್ದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಂಪ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೈಕಲ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಫಿಕ್ಚರ್ ನಂತರ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆವರ್ತಕ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ಫಿಕ್ಚರ್ನಿಂದ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಲೂಪ್ನ ಕೊನೆಯ ಫಿಕ್ಚರ್ ವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಶಬ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಪರಿಚಲನೆಯ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಲನೆಯ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಪರಿಚಲನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸದೆ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಂಪಿಂಗ್ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಪರಿಚಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ತಾಪಮಾನದ ಶೋಧಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಲೂಪ್ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ತಾಪನದ ದೀರ್ಘ ರಿಟರ್ನ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು. ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಉಷ್ಣ ನಿರೋಧನವು ಈ ಎರಡನೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಮರುಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಹೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆದ" ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕವಾಟವನ್ನು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕವಾಟವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ವಿಧದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಂಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ" ಚೆಕ್-ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು (ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನೀರನ್ನು) ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಹರಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ರೇಖೆಯೊಳಗೆ ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮದೊಳಗಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದಿನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಟೈಮರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೈಕಲ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಪಂಪ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ತೆರೆದ-ಲೂಪ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಪರಿಚಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಲೈನ್ ಸೈಫೋನಿಂಗ್ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಇದು ನೀರನ್ನು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ರೇಖೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಸೈಫೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ರೇಖೆಯೊಳಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಲೈನ್ ಸೈಫೋನಿಂಗ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ" ಸೊಲೀನಾಯ್ಡ್ ಕವಾಟವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿನ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಬಿಸಿನೀರು ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವು "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆದ" ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಕವಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಫ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಕವಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ (ಇದು ತಂಪಾದ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ತಂತಿಗೆ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಡೆಯುತ್ತದೆ), ಇದು ನೀರಿನ ಹೀಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಪಂಪ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಪೈಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಾಖವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಪೈಪಿಂಗ್ (ಅಂದರೆ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಮೃದು ನೀರು) ನಿರಂತರ ಹರಿವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಪೈಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಪರಾವಲಂಬಿ ಶಾಖದ ನಷ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯದ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ಪಂಪ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಟರ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ದ್ರವದ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಟರ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡವು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾದ ದ್ರವದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶುದ್ಧತ್ವ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾವಿಟೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ. ದ್ರವ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವು (ಪಂಪ್ನ ಒಳಹರಿವಿನಲ್ಲಿ) ನಿವ್ವಳ ಧನಾತ್ಮಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ತಲೆಯಿಂದ (ಎನ್ಪಿಎಸ್ಎಚ್) ದ್ರವದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶುದ್ಧತ್ವ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಚಲನೆಯ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆಃ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ಯೂ, ಪಂಪ್ ಒತ್ತಡ (ಡೆಲಿವರಿ ಹೆಡ್), ಪಂಪ್ ಯುನಿಟ್ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಪಿ, ಪ್ರಚೋದಕ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ ಎನ್, ಎನ್ಪಿಎಸ್ಎಚ್ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಮಟ್ಟ ಎಲ್. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಂಪ್ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು 1000 ಕೆಜಿ/ಮೀ3 ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು 1 ಎಂಎಂ2/ಸೆ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ, ಪಂಪ್ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪಂಪ್ ತಯಾರಕರ ಖಾತರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 1 ಜನವರಿ 2013 ರಿಂದ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ 641/2009 ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರಿಸರ ಸಂಕೇತ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಲಯ ಕವಾಟದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ